<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>veiligheidsregio
Noord- en Oost-
Gelderland

Postbus 234

7300 AE Apeldoorn
088 310 4000
info@vnog.nl

www.vnog.ni

Gemeente Aalten
T.a.v. de heer
Postbus 119
7120 AC AALTEN

Datum : 30 april 2024

Uw kenmerk : DSO SAM 18850

Ons kenmerk : 24-68337/24-093290/Od)/JF

Behandeld door :

Afschrift aan : Archief

Bijlage(n) : 3

Onderwerp : Aanvraag omgevingsvergunning (deelactiviteit bouwen) Aladnaweg 9 te

Aalten, EOS Aalten

Geachte heer ,

Op 29 maart 2024 heeft u ons gevraagd om de aanvraag omgevingsvergunning,
deelactiviteit bouwen te beoordelen op brandveiligheid en u daarover te adviseren.

Voor de beoordeling hebben wij gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
e Gegevens OLO;
e Gegevens DSO 18850.

Inleiding

Wij hebben van u een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Deze hebben wij beoordeeld op de
brandveiligheid. Naast een regelgerichte beoordeling volgens het Bouwbesluit 2012 kijken wij bij
aanvragen als deze ook naar de mogelijke gevaren en risico’s. Waar mogelijk doen wij voorstellen voor
risico-reducerende maatregelen. Hieronder leest u onze overwegingen en wij sluiten af met een
conclusie.

In 2023 is deze aanvraag reeds beoordeelt door de VNOG en van een advies voorzien. De gemeente
vraagt nu een uitgebreid advies op deze aanvraag in verband met enige bezwaren vanuit de omgeving.
Met name op die punten die tijdens de zitting aan de orde zijn geweest is in dit advies wat dieper op
ingegaan. Tijdens de vorige aanvraag was ook de PGS 37-2 nog niet vastgesteld, wel in concept en naar
verwezen maar nu definitief,

—_ BRANDWEER

Neord en Oost Gelderland

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Conclusie/oordeel:

De locatie ligt aan de Aladnaweg en ligt ruimtelijk gezien erg gunstig en is goed bereikbaar voor de
hulpdiensten. Op het terrein zelf is de bereikbaarheid volgens de aanvrager geborgd, maar indien toch
niet goed genoeg dan wordt deze alsnog geschikt gemaakt conform de eisen vanuit de wetgeving.

De bluswatervoorziening in de buurt is niet voldoende voor een eventuele brand in dit opslagsysteem.
Er zitten een tweetal ondergrondse brandkranen op circa 400 meter afstand met een diameter van
151mm. De afstand is te groot om hier direct gebruik van te kunnen maken bij een brandweerinzet.
Daarom zal een aanvullende voorziening op eigen terrein moeten worden aangelegd door de
aanvrager. In overleg is dit door de aanvrager al toegezegd en schriftelijk bevestigd. Er wordt door de
aanvrager een geboorde put aangelegd in de directe nabijheid van deze (bouw)locatie. De exacte
locatie zal in overleg met de VNOG moeten worden vastgesteld. Dit zal op een afstand van tussen de 20
en maximaal 40 meter zijn en er zal rekening moeten worden gehouden met de meest voorkomende
windrichting. De capaciteit van de geboorde put moet dan minimaal 60 m?/uur en bij voorkeur hoger
moeten zijn (tussen de 90 m3/uur en de 120 m3/uur). Dit om voldoende slagkracht te hebben bij een
brandweerinzet.

Toegankelijkheid van het terrein wordt geregeld via een hekwerk om het geheel, inclusief een
toegangspoort. Om vanuit de brandweer niet voor verassingen komen te staan bij een uitruk, is er
misschien een mogelijkheid dat de toegangspoort “open” (van het slot) wordt gestuurd bij een interne
brandmelding? Andere optie is dat er via SOS-toegang een toegang voor de hulpdiensten wordt
geborgd bij een calamiteit? Graag hiervoor aandacht.

Advies:

Een geboorde put aan laten leggen door een erkend bedrijf, zoals hierboven is aangegeven. Aanvullend
advies is om deze voorziening gereed en opgeleverd te hebben alvorens de bouwwerkzaamheden aan
de opslaglocatie beginnen. Voorafgaand met de VNOG overleggen over de meest geschikte plaats
hiervoor en waaraan deze moet voldoen.

Verder graag aandacht voor de toegang tot het terrein voor de brandweer, bij een brandmelding. Zie
motivering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Constructie

Conclusie/oordeel:

De energie opslag systemen (EOS) worden uitgevoerd als zijnde brandcompartimenten met een 60
minuten wbdbo en tevens moeten deze voldoen aan de PGS 37-2 norm. Ze moeten luchtdicht worden
uitgevoerd en constructief dermate sterk zijn om een ‘grote’ druk aan te kunnen. Hierop worden ze ook
getest.

Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag.

Brandcompartimentering

Conclusie/oordeel:

De EOS worden separaat uitgevoerd als een brandcompartiment met een wbdbo van 60 minuten. Een
en ander op grond van de PGS 37-2. Zie vorige opmerking.

Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag.

Tijdig vaststellen van brand

Conclusie/oordeel:

De EOS worden tevens voorzien van rookmelders om een vroegtijdige brand te kunnen detecteren.
Deze staan vervolgens in directe verbinding met een centrale post (24/7), die op zijn beurt
contactpersonen en de brandweer moet gaan alarmeren. Verder staat het hele systeem in directe
verbinding met een particuliere 24/7 post en is er zicht op wanneer er toch bijzonderheden worden
geconstateerd in de werking.

Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag.

Het voorkomen van brand/ beheersen van brand

Conclusie/oordeel:

Mocht er toch een beginnende brand worden gedetecteerd door een rookmelder, dan is er een aerosol
blussysteem in de EOS aanwezig, die dan wordt geactiveerd en de brand niet verder laat ontwikkelen.
Een en ander op grond van de uitgangspunten PGS 37-2.

Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag.

Het optreden bij brand door interne hulpverleners en brandweer

Conclusie/oordeel:

Indien er een brand zou ontstaan, wordt er door de toepassing van het aerosol blussysteem een brand
klein gehouden en mogelijk gesmoord. De brandweer komt bij alarmering te plaatse, wordt opge-
vangen door iemand vanuit de aanvrager, en kan verder actie uitvoeren.

Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag.

Het gebruik van bouwwerken

Conclusie/oordeel:

Materialen en andere toepassingen moeten in ieder geval voldoen aan de gestelde eisen conform de
hoofdstuk 6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Advies:
Akkoord op grond van de aanvraag. Advies is om de aanvrager te wijzen op hoofdstuk 6 van het BBL en
of deze mee te sturen met de uitgaande vergunning.

Eindconclusie:
Na beoordeling van de aanvraag geven wij het advies om de vergunning te verlenen onder de
voorwaarden welke hierboven zijn uitgezet.

Tot slot

Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen. Neem dan contact op met via
telefoonnummer 088-3105620 of per e-mail @vnog.nl.

Graag ontvangen wij uw genomen besluit of verleende omgevingsvergunning, zodat Brandweerzorg

zich kan voorbereiden op zijn taken.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

B/a.

Teamleider Brandveiligheid West
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>