<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Startbaan 8 te Amstelveen


Invloed op PV-panelen omgeving




Rapportnummer H 6639-6-RA d.d. 22 oktober 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Startbaan 8 te Amstelveen


Invloed op PV-panelen omgeving




opdrachtgever             Maarsengroep
rapportnummer             H 6 63 9- 6 - R A
datum                     2 2 o k t o b e r 2 01 8
referentie                T W/ T W/ / H 6 63 9- 6 - R A
verantwoordelijke ir. T. Weekenstroo
opsteller                 ir. T. Weekenstroo
                          +31 24 3570717
                          t.weekenstroo@peutz.nl




peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015


mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon



                                                                                                      H 6639-6-RA 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave

 1    Inleiding                        4



 2    Uitgangspunten en normstelling   5


2.1   Berekeningsmethode               6


 3    Berekeningsresultaten            7



 4    Conclusie                        8




                                           H 6639-6-RA 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1   Inleiding

    In opdracht van Maarsengroep is een studie gedaan naar de invloed van het gebouw
    Startbaan 8 op de bezonning van naastgelegen woningen ten aanzien van PV-panelen. voor
    het project Startbaan 8 te Amstelveen.

    Het betreft hier de beoordeling van een eventuele verminderde opbrengst van PV-panelen
    op twee naastgelegen woonblokken. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in
    voorliggende rapportage.

    Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een aangeleverd 3D-model van het gebouw
    Startbaan 8 en de directe omgeving.




                                                                                             H 6639-6-RA 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   Uitgangspunten en normstelling

    Bij dit onderzoek is uitgegaan van een situatie van de omgeving, waarbij het gebouw
    Startbaan 8 centraal staat. In het model is het bestaande, ten oosten naastgelegen gebouw
    meegenomen vanwege zijn omvang. Vervolgens zijn drie bestaande blokken
    rijtjeswoningen ten westen van het hoofdgebouw meegenomen, waarop zich de
    betreffende PV-panelen bevinden. Deze blokken bevinden zich direct in de risico-zone en
    zijn daarom beschouwd. Voor het beoogde resultaat bevinden zich in het gebied geen
    verdere significante objecten , welke invloed kunnen hebben op de opbrengsten van de PV-
    panelen.




    Afb. 1:   3D situatie zonder gebouw Startbaan 8




    Afb. 2:   3D situatie met gebouw Startbaan 8

                                                                                                H 6639-6-RA 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.1 B e r e k e n i n g s m e t h o d e


     Op basis van een aangeleverd model is het betreffende gebied in 3D opzet, waarmee een
     simulatie is uitgevoerd met PV-panelen. Hierbij is gebruik gemaakt van het
     softwareprogramma PV*Sol Premium 2018. Deze software maakt het mogelijk een
     zonnestroomsysteem op de juiste locatie met bijbehorende oriëntatie in te tekenen, te
     configureren en een simulatie uit te voeren voor de te verwachten opbrengsten.

     Voor de simulatie wordt gebruik gemaakt van een database van Meteonorm, waarin klimaat-
     en bezonningsgegevens worden gehaald voor de betreffende locatie.

     Voor de simulatie zijn standaard PV-panelen toegepast met een vermogen van 335Wp per
     stuk. Deze panelen zijn per cluster van 15 stuks per woning geconfigureerd met een
     standaard omvormer, dus zonder optimizers of micro omvormers (dit betreft een worst-case
     situatie). De gemeten resultaten zijn hiermee per woning bekeken.

     Voor de simulatie zijn vijf woningen per blok bekeken, waarbij de eerste woning het meest
     nadelig gesitueerd is (meest beschaduwd). Vanaf de vijfde woning tot het einde van het blok
     zijn de verschillen in opbrengst dermate minimaal, dat het berekenen van de PV-panelen
     voor die betreffende woningen geen toegevoegde waarde heeft. Onderstaande
     afbeeldingen geven de verdeling en configuratie weer, per paneel is het
     schaduwpercentage weergegeven met en zonder gebouw Startbaan 8




     Afb. 3:    Blok 1 – schaduwverdeling zonder gebouw




                                                                                                   H 6639-6-RA 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Afb. 4:   Blok 1 – schaduwverdeling met gebouw




Afb. 5:   Blok 2 – schaduwverdeling zonder gebouw




Afb. 6:   Blok 2 – schaduwverdeling met gebouw




                                                    H 6639-6-RA 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3   Berekeningsresultaten

    De simulatie is uitgevoerd voor twee blokken woningen, waarbij een situatie met en zonder
    gebouw Startbaan 8 is bekeken. De meetresultaten zijn per woning weergegeven in
    onderstaande tabel.

    Bijlage 1 en 2 is geeft een uitgebreid overzicht van de gemaakte configuraties en
    bijbehorende meetresultaten.



                          Jaaropbrengst        Jaaropbrengst        Opbrengstverlies per
                          (kWh/kWp) – situatie (kWh/kWp) – situatie jaar (%)
                          zonder gebouw        met gebouw
    Blok 1 – woning 1             1016,2                1008,2                 0,8%
    Blok 1 – woning 2             1017,1                1011,4                 0,6%
    Blok 1 – woning 3             1018,4                1014,5                 0,4%
    Blok 1 – woning 4             1019,4                1016,9                 0,2%
    Blok 1 – woning 5             1021,1                1019,5                 0,1%



                          Jaaropbrengst        Jaaropbrengst        Opbrengstverlies per
                          (kWh/kWp) – situatie (kWh/kWp) – situatie jaar (%)
                          zonder gebouw        met gebouw
    Blok 2 – woning 1             993,4                  991,3                 0,2%
    Blok 2 – woning 2             1014,5                1013,9                 0,1%
    Blok 2 – woning 3             1015,4                1014,8                 0,1%
    Blok 2 – woning 4             1015,5                1014,8                 0,1%
    Blok 2 – woning 5             1014,5                1013,7                 0,1%




                                                                                                H 6639-6-RA 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4   Conclusie

    In opdracht van Maarsengroep is een studie gedaan naar de invloed van het gebouw
    Startbaan 8 op de bezonning van naastgelegen woningen ten aanzien van de opbrengst van
    PV-panelen. voor het project Startbaan 8 te Amstelveen.

    Op basis van de uitgevoerde beoordeling blijkt dat de bouw van het gebouw Startbaan 8,
    nagenoeg geen nadelige gevolgen brengt aan de opbrengst van de PV-panelen ter plaatse
    van naastgelegen woonblokken.

    Het opbrengstverlies op jaarbasis, verdeelt over beide bekeken woonblokken, ligt tussen
    0,1% en 0,8%.




                                                                                       Mook,




    Dit rapport bevat 9 pagina's en 2 bijlages.

    –       Bijlage 1: Resultaten simulatie aan PV-panelen zonder gebouw Startbaan 8
    –       Bijlage 2: Resultaten simulatie aan PV-panelen zonder gebouw Startbaan 8




                                                                                               H 6639-6-RA 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




                                       Onderneming
                                       Peutz B.V.

                                       Lindelaan 41
                                       6584 AC Molenhoek
                                       Nederland




                                       Telefoon: 024 357 0707




                                       Klant




                                       Project
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




3D, Net-gekoppelde PV-installatie
Klimaatgegevens                                AMSTERDAM/SCHIPHOL, NLD (2000 -
                                                                        2009)
PV-generatorvermogen                                                     50,25 kWp
PV-generatorvlak                                                         244,6 m²
Aantal PV-module                                                           150
Aantal omvormers                                                            10




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                    Pagina 2 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                    Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                                        Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




De opbrengst
PV-generatorenergie (AC-net)                                                                                                         50.981    kWh
Spec. jaaropbrengst                                                                                                                1.014,55    kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                                                                                                 87,7    %
Berekening van de verliezen door schaduwvorming                                                                                         1,4    %/Jaar
Vermeden CO -emissies                                                                                                                30.589    kg/jaar

De resultaten werden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke opbrengsten van de
zonne-energie-installatie kunnen door schommelingen van het weer, de rendement van de modules en de omvormers en andere factoren afwijken.




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                                                                     Pagina 3 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Opbouw van de installatie
Klimaatgegevens                                          AMSTERDAM/SCHIPHOL, NLD (2000 -
                                                                                  2009)
Resolutie van de gegevens                                                            1h

Soort installatie                                            3D, Net-gekoppelde PV-installatie

Simulatiemodellen gebruikt
Diffuse straling op de horizontale                                                 Hofmann
Instraling op het hellend vlak                                                  Hay & Davies


PV-generator 1. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 1
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 1




PV-generator 2. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 2
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                     Pagina 4 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen


PV-generatorvlak                                                                       24,5 m²




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 2




PV-generator 3. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 3
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 5 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 3




PV-generator 4. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 4
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 6 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 4




PV-generator 5. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 5
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 7 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 5




PV-generator 6. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 1
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 8 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 1




PV-generator 7. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 2
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 9 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 2




PV-generator 8. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 3
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 10 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 3




PV-generator 9. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 4
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 11 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 4




PV-generator 10. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 5
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 12 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 5




Omvormer
1. Modulevlak                                                            Blok 1 - Woning 1
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8

2. Modulevlak                                                            Blok 1 - Woning 2
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8

3. Modulevlak                                                            Blok 1 - Woning 3
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 13 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




4. Modulevlak                                                  Blok 1 - Woning 4
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

5. Modulevlak                                                  Blok 1 - Woning 5
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

6. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 1
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

7. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 2
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

8. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 3
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

9. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 4
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

10. Modulevlak                                                 Blok 2 - Woning 5
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8


AC-net
Aantal fasen                                                                     3
Netspanning (eenfasig)                                                        230 V
Arbeidsfactor (cos phi)                                                      +/- 1




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                         Pagina 14 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                        Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                            Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




* De garantiebepalingen van de betreffende fabrikant zijn van kracht.




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                          Pagina 15 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                              Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                  Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Simulatieresultaten
PV-installatie
PV-generatorvermogen                                                                        50,2   kWp
Spec. jaaropbrengst                                                                     1.014,55   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                                                      87,7   %
Afname winst door schaduwvorming                                                             1,4   %/Jaar

Net invoeding                                                                            50.981    kWh/Jaar
Net invoeding in het eerste jaar (incl. module-ontwaarding)                              50.981    kWh/Jaar
Standby verbruik (Omvormer)                                                                 136    kWh/Jaar
Vermeden CO -emissies                                                                    30.589    kg/jaar




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                      Pagina 16 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Resultaten per modulevlak
Blok 1 - Woning 1
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5106,4   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1016,2   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,8    %

Blok 1 - Woning 2
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5110,9   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1017,1   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,9    %

Blok 1 - Woning 3
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5117,7   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1018,4   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                               88    %

Blok 1 - Woning 4
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5122,5   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1019,4   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             88,1    %

Blok 1 - Woning 5
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5131,3   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1021,1   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             88,2    %

Blok 2 - Woning 1
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     4991,9   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                               993,4   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             85,8    %

Blok 2 - Woning 2
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5097,6   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1014,5   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7    %

Blok 2 - Woning 3
PV-generatorvermogen                                               5,03 kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5 m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2 kWh/m²



PV*SOL premium 2018 (R9)                                             Pagina 17 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen


PV-generatorenergie (AC-net)                                     5102,5 kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1015,4 kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7 %

Blok 2 - Woning 4
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                       5103   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1015,5   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,8    %

Blok 2 - Woning 5
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5097,7   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1014,5   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7    %




PV*SOL premium 2018 (R9)                                             Pagina 18 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




                                       Onderneming
                                       Peutz B.V.

                                       Lindelaan 41
                                       6584 AC Molenhoek
                                       Nederland




                                       Telefoon: 024 357 0707




                                       Klant




                                       Project
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




3D, Net-gekoppelde PV-installatie
Klimaatgegevens                                AMSTERDAM/SCHIPHOL, NLD (2000 -
                                                                        2009)
PV-generatorvermogen                                                     50,25 kWp
PV-generatorvlak                                                         244,6 m²
Aantal PV-module                                                           150
Aantal omvormers                                                            10




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                    Pagina 2 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                    Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                                        Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




De opbrengst
PV-generatorenergie (AC-net)                                                                                                         50.848    kWh
Spec. jaaropbrengst                                                                                                                1.011,90    kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                                                                                                 87,4    %
Berekening van de verliezen door schaduwvorming                                                                                         1,7    %/Jaar
Vermeden CO -emissies                                                                                                                30.509    kg/jaar

De resultaten werden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke opbrengsten van de
zonne-energie-installatie kunnen door schommelingen van het weer, de rendement van de modules en de omvormers en andere factoren afwijken.




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                                                                     Pagina 3 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Opbouw van de installatie
Klimaatgegevens                                          AMSTERDAM/SCHIPHOL, NLD (2000 -
                                                                                  2009)
Resolutie van de gegevens                                                            1h

Soort installatie                                            3D, Net-gekoppelde PV-installatie

Simulatiemodellen gebruikt
Diffuse straling op de horizontale                                                 Hofmann
Instraling op het hellend vlak                                                  Hay & Davies


PV-generator 1. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - woning 1
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                        Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - woning 1




PV-generator 2. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 2
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                     Pagina 4 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen


PV-generatorvlak                                                                       24,5 m²




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 2




PV-generator 3. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 3
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 5 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 3




PV-generator 4. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 4
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 6 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 4




PV-generator 5. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 1 - Woning 5
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 7 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 1 - Woning 5




PV-generator 6. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 1
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 8 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 1




PV-generator 7. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 2
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 9 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 2




PV-generator 8. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 3
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 10 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 3




PV-generator 9. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 4
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 11 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 4




PV-generator 10. Modulevlak
Naam                                                                        Blok 2 - Woning 5
PV-module*                                                              15 x PM096B00 335W
Fabrikant                                               BenQ Solar - AU Optronics Corporation
Hellingshoek                                                                               36 °
Oriëntatie                                                                         Zuiden 193 °
Installatiewijze                                          In het dak ingebouwd - geventileerd
PV-generatorvlak                                                                         24,5 m²




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                  Pagina 12 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                 Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                     Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Afbeelding: 3D-planning voor Blok 2 - Woning 5




Omvormer
1. Modulevlak                                                            Blok 1 - woning 1
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8

2. Modulevlak                                                            Blok 1 - Woning 2
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8

3. Modulevlak                                                            Blok 1 - Woning 3
Omvormer 1*                                                       1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                               Fronius International
Configuratie                                                                          MPP 1:
                                                                                        1x 7
                                                                                      MPP 2:
                                                                                        1x 8




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                   Pagina 13 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




4. Modulevlak                                                  Blok 1 - Woning 4
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

5. Modulevlak                                                  Blok 1 - Woning 5
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

6. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 1
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

7. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 2
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

8. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 3
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

9. Modulevlak                                                  Blok 2 - Woning 4
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8

10. Modulevlak                                                 Blok 2 - Woning 5
Omvormer 1*                                             1 x FRONIUS Symo 5.0-3-M
Fabrikant                                                     Fronius International
Configuratie                                                                MPP 1:
                                                                              1x 7
                                                                            MPP 2:
                                                                              1x 8


AC-net
Aantal fasen                                                                     3
Netspanning (eenfasig)                                                        230 V
Arbeidsfactor (cos phi)                                                      +/- 1




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                         Pagina 14 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                        Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                            Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




* De garantiebepalingen van de betreffende fabrikant zijn van kracht.




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                          Pagina 15 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                              Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018                                  Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Simulatieresultaten
PV-installatie
PV-generatorvermogen                                                                        50,2   kWp
Spec. jaaropbrengst                                                                     1.011,90   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                                                      87,4   %
Afname winst door schaduwvorming                                                             1,7   %/Jaar

Net invoeding                                                                            50.848    kWh/Jaar
Net invoeding in het eerste jaar (incl. module-ontwaarding)                              50.848    kWh/Jaar
Standby verbruik (Omvormer)                                                                 136    kWh/Jaar
Vermeden CO -emissies                                                                    30.509    kg/jaar




PV*SOL premium 2018 (R9)                                                                      Pagina 16 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen




Resultaten per modulevlak
Blok 1 - woning 1
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5066,4   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1008,2   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,1    %

Blok 1 - Woning 2
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                       5082   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1011,4   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,4    %

Blok 1 - Woning 3
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5097,8   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1014,5   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7    %

Blok 1 - Woning 4
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5110,1   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1016,9   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,9    %

Blok 1 - Woning 5
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5123,2   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1019,5   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             88,1    %

Blok 2 - Woning 1
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     4981,3   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                               991,3   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             85,7    %

Blok 2 - Woning 2
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5094,7   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1013,9   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,6    %

Blok 2 - Woning 3
PV-generatorvermogen                                               5,03 kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5 m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2 kWh/m²



PV*SOL premium 2018 (R9)                                             Pagina 17 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                       Ontwerper:
Datum aanbieding: 18-10-2018           Onderneming: Peutz B.V.
Bezonning Startbaan 8, te Amstelveen


PV-generatorenergie (AC-net)                                     5099,2 kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1014,8 kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7 %

Blok 2 - Woning 4
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5099,6   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1014,8   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,7    %

Blok 2 - Woning 5
PV-generatorvermogen                                               5,03   kWp
PV-generatorvlak                                                   24,5   m²
Globale straling op het paneel                                   1156,2   kWh/m²
PV-generatorenergie (AC-net)                                     5094,1   kWh/Jaar
Spec. jaaropbrengst                                              1013,7   kWh/kWp
Performance Ratio (PR)                                             87,6    %




PV*SOL premium 2018 (R9)                                             Pagina 18 van 18
Valentin Software GmbH
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>