<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>5.1.2.e
Tripstraat 5-99
Loosduinseweg 13-17,RAPPORTAGE 
Gemeente Den Haag 
ID:201500230 
Locatie: ter laatse van de percelen 
55, 203 en 223, 
en 115-125, Van Geenstraat ------6-122 en Zamenhofstraat 84-158, DEN HAAG 
Dossierverantwoordelijke: ~------Printdatum: 09-05-2018 </pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>[~ lfflt~ 
Disclaimer 
Deze rapportage is automatisch gegenereerd. Het systeem ondersteunt en bevordert professioneel 
toezicht maar treedt in geen geval in de plaats van de deskundigheid van een toezichthouder. Dit 
rapport is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen enkele rechten aan worden 
ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in 
de meest ruime zin des woords) van deze applicatie en de gegenereerde rapportages. 
2 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>[~ lfflt~ 
I nhoudsopgave 
Click here to update the Table of Contents 
3 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.b
5.1.2.b
5.1.2.b
5.1.2.b
5.1.2.b
Loosduinseweg 13-17,
Tripstraat 5-99
Geenstraat 6-122
Zamenhofstraat 84-158
Loosduinseweg 13-17,
Tripstraat 5
Van Geenstraat 6-122
Zamenhofstraat 84-158
Blok[~ lfflt~ 
1. Algemeen 
1.1 Dossiergegevens 
Dossiernaam het bouwen van 158 woningen (blok Dl tot en met D5) ter plaatse van de 
percelen 5, 203 en 223, en 115-125, Van 
alsmeae net aanleggen van een in-------...---tesse Zuid blok D) 
ldentificatienu mmer 201500230 
Locatie adres ter plaatse van de percelen 
99 en 115-125, 
Opmerkingen Overige vergunningen Beschikking: Afwijking bouwplan, Grondslag: 
18.771.940,00 
1.2 Betrokkenen 
No content 
1.3 Deelplangegevens 
Naam deelplan 
Aanvraagdatu m 
1.4 Checklist(en) Woningen D3 
28-06-2016 
Checklistgroep Checklist Toezichthouder Datum toewijzing 
BOM checklist> 
1.5 Thema's 
I Hoofdthema 
Algemeen I Thema 
Algemeen 
1.6 Deelplan documenten 
# Omschrijving 
1 blok_d2_.pdf BOM nieuwe stijl 
Auteur 
2 1591985 1486980637988 3-bw-def 32581588.pdf 
3 1591985 1486980548032 3-wop-def 32581587.pdf 
4 a koestiek_bra nd_ ventilatie_blok-d_ vl-
4_32145016.pdf 
1.7 Toezichtmomenten 
# Checklistgroep Datum Toezichthouder 
1 BOM checklist> 28-06-2016 
07-11-2016 
03-02-2017 
1 BOM checklist> 17-07-2017 
4 16/06/22 28-06-2016 
Versie Datum laatste 
wijziging 
Datum 
hercontrole Voortgang 
43% 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.b
5.1.2.b
5.1.2.b
5.1.2.b[~ lfflt~ 
# Checklistgroep Datum 
18-07-2017 
12-02-2018 
09-05-2018 
5 Toezichthouder 
16/06/22 Datum 
hercontrole Voortgang 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>[~ lfflt~ 
2.Legenda 
Toezichtniveau's: 
Steekproef 
Controle vindt steekproefsgewijs plaats. Waarbij een onderdeel 1 op de 10 keer wordt meegenomen. 
Visuele controle 
Een vluchtige beoordeling op het oog op basis van kennis en ervaring zonder projectspecifieke 
tekeningen of details te raadplegen en of hulpmiddelen (bijvoorbeeld meetlat) te gebruiken. 
Beperkte controle 
Beoordeling op hoofdlijnen, op het oog en met eenvoudige hulpmiddelen worden elementaire controles 
uitgevoerd. Er worden a Ileen algemene projectspecifieke tekeningen geraadpleegd. Bij twijfel vindt 
raadpleging van detailtekeningen plaats. 
Representatieve controle 
Beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende details, op het oog en met eenvoudige hulpmiddelen 
worden elementaire controles uitgevoerd. Daarnaast worden enkele kritische detailleringen in detail 
beoordeeld. Er worden algemene projectspecifieke tekeningen geraadpleegd en detailtekeningen van 
kritische detailleringen. 
lntegrale controle 
Beoordeling van alle onderdelen op detailniveau. Op het oog en met de benodigde hulpmiddelen 
worden controles tot op detailniveau uitgevoerd. Alie projectspecifieke tekeningen, detail-tekeningen, 
berekeningen, rapporten en certificaten worden geraadpleegd. 
6 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>5.1.2.b[~ lfflt~ 
3. Samenvatting 
3.1 BOM checklist > BOM nieuwe stijl 
Onderwerp Status 
Algemeen 111 
Advies adviseurs 111 
BAG melding 111 
Startgesprek 111 
Heibespreking 111 
Bouwveiligheidsplan 111 
Constructief -Keldervloer 111 
Constructief -Poeren II 
Constructief -Bal ken (fundering) II 
Constructief -Begane grondvloer II 
Constructief -Verdiepingsvloer II 
Constructief -Wanden II 
Constructief- Kolommen II 
Constructief -Bal ken/ Liggers 111 
Gevels 111 
Dakafwerking 111 
Brandveiligheid - D 111 
Brandveiligheid - E 111 
Gebruiksveiligheid 111 
Bouwfysica -Geluid 111 
Bouwfysica -Ventilatie 111 
Eindcontrole II 
7 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>5.1.2.b4. Bevindingen 
4.1 BOM checklist > 
4.1.1 Algemeen 
1. Algemeen II 1 
2. Telefoonnotitie 
II 1 
3. Email 
II 1 
8 BOM nieuwe stijl 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
07-11-2016 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
07-11-2016 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
07-11-2016 
Voor motivatie zie revisie-informatie Verantwoording op onderwerpniveau: 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4.1.4 Advies adviseu rs 
4. Advies -VRH 
1 
5. Advies -ODH 
1 
6. Advies -Bouwfysica 
1 
4.1.7 BAG melding 
9 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Status Revisie Waardeoordeel m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
8. Gereed bouw m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.9 Startgesprek 
9. Is er een startgesprek geweest? m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
10. Is er een verslag gemaakt? m 1 
10 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
11. Is de peilhoogte geregeld? 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.12 Heibespreking 
12. Is er onafhankelijk heitoezicht? II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
13. Is er een heibespreking geweest? 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
14. Is er een verslag gemaakt? 
11 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.15 Bouwveiligheidsplan 
15. Is een bouwveiligheidsplan noodzakelijk? m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
16. Is er een bouwveiligheidsplan ingediend en goedgekeurd? m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.17 Constructief- Keldervloer 
12 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel 
17. Prefab (keldervloer) 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Niet van toepassing 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
18. In het werk gestort (keldervloer) 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Niet van toepassing 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.19 Constructief -Poeren 
19. Prefab (keldervloer) II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
20. In het werk gestort (fundering) II 1 
13 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.21 Constructief- Balken (fundering) 
21. Prefab (Balken) II 3 
2 
1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
03-02-2017 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Voldoet niet (rood) 
07-11-2016 
Geen waarde oordeel (oranje) 
07-11-2016 
22. In het werk gestort (Balken) II 3 
14 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
03-02-2017 Toelichting 
Verantwoording op onderwerpniveau: De 
bedoeling was om de funderingswapening 
te keuren. Maar al snel was duidelijk dat 
niet alle wapening was aangebracht dus de 
controle is gestaakt door mij. 
Verantwoording op onderwerpniveau: De 
bedoeling was om de funderingswapening 
te keuren. Maar al snel was duidelijk dat 
niet alle wapening was aangebracht dus de 
controle is gestaakt door mij. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Status Revisie 
2 
1 Waardeoordeel 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Voldoet niet (rood) 
03-02-2017 
Geen waarde oordeel (oranje) 
07-11-2016 
4.1.23 Constructief -Begane grondvloer 
15 Toelichting 
Controle geweest. Geen opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: De 
bedoeling was om de funderingswapening 
te keuren. Maar al snel was duidelijk dat 
niet alle wapening was aangebracht dus de 
controle is gestaakt door mij. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Haag,_,,..,. 
Status Revisie Waardeoordeel Toelichting # Snapshot Foto's 
23. In het werk gestort (Begane grondvloer) 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
24. Systeemvloer (Begane grondvloer) 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.25 Constructief -Verdiepingsvloer 
16 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Status Revisie 
4 
3 
2 
17 Waardeoordeel 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
18-07-2017 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Voldoet (groen) 
18-07-2017 
Voldoet (groen) 
17-07-2017 Toelichting 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1 Geen waarde oordeel (oranje) 
17-07-2017 
26. Systeemvloer (Verdiepingsvloer) 
l!'J 4 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
18-07-2017 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
3 Voldoet (groen) 
18 Toelichting 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Status Revisie 
2 
1 Waardeoordeel 
18-07-2017 
Voldoet (groen) 
17-07-2017 
Geen waarde oordeel (oranje) 
17-07-2017 
27. Breedplaatvloer (Verdiepingsvloer) 
19 Toelichting 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Status Revisie 
4 
3 
2 
20 Waardeoordeel 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
18-07-2017 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Voldoet (groen) 
18-07-2017 
Voldoet (groen) 
17-07-2017 Toelichting 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>1 Geen waarde oordeel (oranje) 
17-07-2017 
28. Kanaalplaatvloer (Verdiepingsvloer) 
l!'J 4 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
18-07-2017 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
3 Voldoet (groen) 
21 Toelichting 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Status Revisie 
2 
1 
22 Waardeoordeel 
18-07-2017 
Voldoet (groen) 
17-07-2017 
Geen waarde oordeel (oranje) 
17-07-2017 Toelichting 
Wapening gekeurd 2e verdieping. Geen 
opmerkingen. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
Verantwoording op onderwerpniveau: 
Tekening: wapening op plaat, wijziging A: 
19-6-2017 AsBl, 46 haarspelden in plaats 
van 49 2 staven rond 8 ontbraken ter 
plaatse van de sparing op as B3. Direct 
aangepast. Rechts van de sparing 14 
haarspelden geteld, moet 15 zijn, ter 
plaatse van alle vloervelden. In plaats van 8 
rond 12, 7 rond 12 geplaatst, direct 
aangepast, as B4. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>4.1.29 Constructief -Wanden 
29. In het werk gestort (Wanden) 
l!'J 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
30. Prefab (Wanden) m 1 
31. H.S.B. (Wanden) m 1 Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
32. Gelijmd / Gemetseld (Wanden) m 1 
23 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Haag
StaalStatus Revisie Waardeoordeel 
4.1.33 Constructief -Kolommen 
33. In het werk gestort (Kolommen) m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
34. Prefab (Kolommen) m 1 
35. [Kolommen) m 1 Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.36 Constructief -Balken / Liggers 
Status Revisie Waardeoordeel 
24 Toelichting # Snapshot Foto's 
Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Staal36. In het werk gestort (Balken / Liggers) 
l!'J 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
37. Prefab (Balken / Liggers) 
l!'J 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
38. H.S.B. (Balken / Liggers) 
l!'J 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
39. 
25 Voor motivatie zie revisie-informatie 
(Bal ken/ Liggers) 
1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>4.1.40 Gevels 
40. Beplating (Gevels) m 1 
41. Metselwerk ( Gevels) m 1 
42. Kozijnen (Gevels) m 1 
43. Vliesgevel (Gevels) m 1 
26 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>HaagC~ I~ 
Status Revisie 
4.1.44 Dakafwerking 
44. Dakafwerking m 1 
4.1.45 Brandveiligheid - D Waardeoordeel 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
45. Bereikbaarheid & Opstelplaats m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
46. Bluswatervoorziening m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
27 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Status Revisie Waardeoordeel Toelichting # Snapshot Foto's 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
47. Brandslanghaspels 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
48. Brandweeringang / Sleutelbuis 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
49. Draagbare blustoestellen 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
50. Luchtbehandeling, Ventilatieinstallatie en Brandkleppen 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
28 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Status Revisie Waardeoordeel Toelichting 
51. Noodverlichting 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
52. Vluchtrouteaanduiding 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
53. Voorzieningen ten aanzien van deuren (deurdrangers, kleefmagneten, vergrendelingen, ontsluiting mechanisch) 
II 1 
4.1.54 Brandveiligheid -E 
54. Advies Brandweer 
1 
29 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>BrandStatus Revisie Waardeoordeel Toelichting # Snapshot Foto's 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
55. Brandwerende voorzieningen hoofddraagconstructie 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
56. Beweegbaar constructieonderdeel in brandwerende scheiding (deuren, ramen, rolluiken, rolschermen, roldeuren etc) 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
57.C.......en rookklasse constructieonderdelen 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
58. Brandklassen en positie schachten, koker, kanaal, rookgasafvoer, opstelplaats open verbrandingstoestel 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
30 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Status Revisie Waardeoordeel Toelichting # Snapshot Foto's 
59. Brandweerliften bouwkundig 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
60. Brandwerende scheidingsconstructies, wanden, daken, plafond en vloeren 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
61. lnrichting vluchtroutes 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
62. lnstallatietechnische doorvoeren 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
31 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel 
63. Litten, roltrappen en rolpaden 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
64. Sterkte bij brand 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
65. Verlichting, orientatieverlichting 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.66 Gebruiksveiligheid 
66. Hoogteverschil, Vloerafscheiding 
1 
32 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie Waardeoordeel 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
67. Trappen 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
68. Hellingbaan 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.69 Bouwfysica -Geluid 
69. Bescherming geluid van buiten 
II 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
70. Bescherming geluid van installaties 
33 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Status Revisie Waardeoordeel m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
71. Geluidswering tussen ruimten m 1 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
4.1.72 Bouwfysica -Ventilatie 
72. Mechanische ventilatie m 1 
73. Spuivoorziening m 1 
34 Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 Toelichting # Snapshot Foto's 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>HaagStatus Revisie 
4.1.74 Eindcontrole 
74. Algemeen m 2 
1 
75. Foto m 3 
2 
1 
35 Waardeoordeel 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Voldoet (groen) 
09-05-2018 
Actueel waardeoordeel: 
Voldoet 
09-05-2018 
Voor motivatie zie revisie-informatie 
Geen waarde oordeel (oranje) 
12-02-2018 
Geen waarde oordeel (oranje) 
28-06-2016 Toelichting 
Alie werkzaamheden zijn conform 
vergunning uitgevoerd. Brandwerendheid is 
akkoord bevonden door de brandweer. 
Geluid en ventilatie is door bouwfysica 
akkoord bevonden van alle woningen blok 
D1, D2, D3, D4 en D5. 
16/06/22 # Snapshot Foto's 
Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>5.1.2.b5. Opdrachten 
5.1 BOM checklist > 
No content 
36 BOM nieuwe stijl 
16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>5.1.2.b[~ lfflt~ 
Bijlage I Foto's 
Vragen: 25,26,27,28: img_6911.JPG Vraag: 75: 12-02-2018 17.07.57 #_0.jpg 
37 16/06/22 Rapport Gemeente Den Haag </pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>