<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>> Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht
Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.                                                                         Directie MHC
t.a.v. De heer          10.2.e                                                                             Kantoor Utrecht
                                                                                                           Oudenoord 6
Postbus 5010
                                                                                                           3513 ER Utrecht
3197 XC BOTLEK ROTTERDAM                                                                                   Postbus 820
3197XC5010                                                                                                 3500 AV Utrecht
                                                                                                           www.inspectieszw.nl
                                                                                                           Contactpersoon
                                                                                                           Mw.          10.2.e
                                                                                                           T +31 (0)70 10.2.e
                                                                                                           Onze referentie
                                                                                                           481300069/02
Datum 23 augustus 2013
Betreft Kennisgeving eis                                                                                   KMS-code Y02/9.0
Geachte heer         10.2.e ,
Op 2 augustus 2013 hebben de heren                         10.2.e       en 10.2.e , beiden
arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd bij Odfjell
Terminals (Rotterdam) B.V. te Botlek Rotterdam.
De inspectie was een zogenoemde periodieke inspectie, uitgevoerd in het kader
van artikel 24 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.
Op basis van de inspectie zijn constateringen in de zin van artikel 2, eerste lid,
van de Wet op de economische delicten gedaan, naar aanleiding waarvan ik,
bevoegd op grond van artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, het
voornemen heb u de volgende, na de constateringen genoemde, eisen te stellen.
Constateringen:
1.
In het Rail Cargo Centrum is een pomp in bedrijf, P-701, welke is geplaatst in een
gebied dat is ingedeeld als explosieveiligheidszone 1. Van deze pomp, welke is
vervaardigd en in bedrijf gesteld voor 1 juli 2003, was geen formele ignition
hazard assessment (IHA) uitgevoerd waaruit blijkt dat de pomp voor wat betreft
het mechanisch deel geschikt is voor de betreffende explosieveiligheidszone.
Dit is niet in overeenstemming met het bepaalde in het Brzo’99 artikel 5 lid
1/bijlage II onder d/het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5c lid 1 en 3.5e
onder c.
2.
Odfjell kon ten aanzien van de inspectie en onderhoud van elektrische installaties
op het Rail Cargo Center geen inspectielijst overleggen waaruit blijkt dat men de
betreffende items had geïnspecteerd en akkoord bevonden.
De inspecties zoals vereist in NEN-EN-IEC 60079-17 (nl); Explosieve atmosferen -
Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties zijn op het Rail Cargo
Centrum nog niet uitgevoerd.
Dit is niet in overeenstemming met het bepaalde in het Brzo’99 artikel 5 lid
1/bijlage II onder d/het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5c lid 1 en 3.5e
onder c.
Vanaf 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving van kracht op grond waarvan de Inspectie SZW strenger optreedt Pagina 1 van 3
bij het aantreffen van overtredingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.inspectieszw.nl.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Eisen.

Eis 1:

Odfjell moet een formele ignition hazard assessment uitvoeren met betrekking tot
het mechanisch deel van de pomp P-701 in de kelder van het Rail Cargo Center
voordat het Rail Cargo Centrum gebruikt wordt voor het verladen van stoffen met
een vlampunt lager dan 42 °C.

Eis 2:

Odfjell moet met betrekking tot de elektrische installatie van het RCC een
inspectie uitvoeren als bedoeld in NEN-EN-IEC 60079-17 voordat het Rail Cargo
Centrum gebruikt wordt voor het verladen van stoffen met een vlampunt lager
dan 42 °C.

Opmerkingen.

1. In deze kennisgeving eis wordt gesproken van over constateringen. Er is
sprake van overtredingen wanneer de betreffende installatie in gebruik
wordt genomen zonder dat aan het gestelde in de eisen is voldaan.

2. Het Rail Cargo Center is door Ofjell buiten bedrijf gesteld en zal eerst dan
in bedrijf worden genomen als de ignition hazard assessment van pomp P-
701 en de inspecties als bedoeld in NEN-EN-IEC 60079-17 zijn uitgevoerd.
Een en ander is door Odfjell schriftelijk bevestigd door middel van brief
met kenmerk QHSE 2013.08.07.034/AKU de dato 7 augustus 2013.

Meer informatie over de handhaving door de Inspectie SZW en het werken met
gevaarlijke stoffen kunt u vinden op: www.inspectieszw.nl.

De overtreding is na afloop van de inspectie besproken en bovendien vermeld in
het aan u toe te sturen inspectierapport.

Voordat deze eis formeel wordt gesteld, krijgt u op grond van artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid om uw zienswijze hierover
naar voren te brengen.

Indien in (één of meer van) de voorgenomen eisen wordt bepaald dat er ook
verplichtingen rusten op werknemers, krijgen deze eveneens de gelegenheid hun
zienswijze hierover naar voren te brengen. Ik ga er vanuit dat u deze werknemers
op de hoogte stelt van de geboden gelegenheid en van de hieronder vermelde
wijze waarop ze daar invulling aan kunnen geven.

De zienswijze kan schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt.

Een schriftelijke reactie dient naar het in het briefhoofd vermelde adres worden
gezonden t.a.v. 102e , U kunt ook bellen met de in de aanhef genoemde
contactpersoon.

Als er niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief een reactie van u
(en/of uw betrokken werknemers) is ontvangen, ga ik er vanuit dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid de zienswijze naar voren te
brengen. De eis zal daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan u worden
bevestigd.

Dit is geen beschikking in de zin van artikel 1:3, 2° lid van de Algemene wet
bestuursrecht.
Tegen het gestelde in deze brief kan geen bezwaar worden ingediend.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan bevoegd gezag Veiligheidsregio’s
(Brandweer), bevoegd gezag Wabo en uw medezeggenschapsorgaan.

Directie MHC

Datum
23 augustus 2013

Onze referentie
481300069/02

Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>U kunt op deze brief schriftelijk reageren. U wordt dan verzocht het kenmerk en
de datum van deze brief te vermelden. U kunt telefonisch contact opnemen met
de in de aanhef vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,
Inspectie SZW

10.2.e

102e
Arbeidsinspecteur

Directie MHC

Datum
23 augustus 2013

Onze referentie
481300069/02

Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>