<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855011
                                   OMGEVINGSVERGUNNING
         verleend   aan:             Vattenfall Eemshaven B.V.
                                     (voorheen NUON Power Projects | B.V.)
         VOOr:                       een  proefinstallatie met een  battolyser,
                                     wijziging inspectietermijn tank
         activiteiten:               het veranderen   van een  inrichting
         locatie:                    Synergieweg 11, Eemshaven
         kenmerk    bevoegd gezag:   GR-L-005079, GR-VERG-2018-000474
         kenmerk dienst:             Z2019-00001504       + Z2018-00009339
         bevoegd    gezag:           Provincie  Groningen
         verzonden:                  9 september 2020
                                                                                0000000149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855011
           BESLUIT
           Onderwerp
           Het   college  van   Gedeputeerde         Staten   van  de  provincie Groningen heeft op          25  januari  2019 van Nuon
           Power    Projects   | B.V. (thans    en   verder Vattenfall Eemshaven B.V. of Magnum centrale)                 een aanvraag
           voor een     omgevingsvergunning als bedoeld                in de Wet    algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna
           Wabo) ontvangen         voor een     pilot  met een    battolyser    in de   Magnum centrale       in Eemshaven. De aanvraag
           is  geregistreerd     onder OLO       nr.  3987463.
           Daarnaast is op 30       juli  2018 verzocht        om   het milieuneutraal veranderen         van   de omgevingsvergunning.
           Het betreft    een   verzoek    om    wijziging    van   de voorschriften met       betrekking    tot  de herinspectietermijn
           van   de ammoniatank. Deze aanvraag is                aangemerkt      als  een   verzoek  om  verandering     van een
           vergunningvoorschrift         en  is  geregistreerd      onder OLO      nr.  3833555. De     aangevraagde     activiteiten
           worden verder       gezamenlijk afgehandeld            en  hebben    betrekking     op de locatie    Synergieweg 11,
           Eemshaven, kadastraal bekend Uithuizermeeden, sektie A, nummer(s) 3416, 3417, 3402 (deels), 3157
           (deels)   en  2013 (deels).
           Besluit
           Het   college  van   Gedeputeerde         Staten   van  Groningen besluiten, gelet op de overwegingen die zijn
           opgenomen in deze          vergunning       en  gelet  op artikel 2.1     van   de Wet  algemene bepalingen
           omgevingsrecht (Wabo):
           1.    dat de vergunning wordt verleend               voor  de  volgende     activiteiten:
                  e   het oprichten,     veranderen of veranderen            van  de   werking   en  het in werking    hebben  van een
                      inrichting   (artikel. 2.1 lid Tonder        e Wabo);
           2.    dat  er voorschriften     aan    de vergunning worden verbonden;
           3.    dat de  volgende stukken          deel uitmaken      van   de vergunning:
                      e
                           aanvraagformulier;
                      e
                           Dbijlage 1, 'Toelichting op de aanvraag voor een wijziging in het kader van de Wet
                           algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Betreft het opstellen, testen en bedrijven                           van
                           een   Battolyser pilot plant        op het terrein    van   de Magnum centrale te Eemshaven, d.d. 25
                           januari 2019"
           4.    intrekken    van  voorschrift 8.3.7       van   de op 25 augustus 2012 verleende             (revisie)vergunning   met
                 kenmerk 2012-41.327/39, MV, zaaknummer 414260 dd. 25                             september     2012.
           5.    voor zover    de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de                       gestelde voorschriften, de
                 voorschriften bepalend         te   laten zijn;
           6.    de  vergunning     te verlenen      voor   onbepaalde tijd.
         Beroep
         Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die                     tevens   zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp
         van    deze vergunning, tenzij        redelijkerwijs kan worden aangetoond               dat geen zienswijzen konden worden
         ingebracht,     met   ingang    van  de    dag  na   die waarop het besluit ter inzage is         gelegd binnen    zes  weken
         beroep instellen bij       de Rechtbank Noord-Nederland.
         Als   onverwijlde spoed dit vereist, kan            ook  een   verzoek    om    voorlopige voorziening worden ingediend bij
         de   voorzieningenrechter        van    de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD                     Groningen).
         Op dit besluit     is de Crisis-   en    herstelwet     van  toepassing.      Dit betekent, dat de     belanghebbende     in het
         beroepschrift      moet aangeven welke           beroepsgronden hij         aanvoert   tegen het besluit. Na     afloop  van de
         termijn    van zes   weken kunnen geen nieuwe               beroepsgronden         meer  worden    aangevoerd.    Het beroepschrift
         wordt niet     ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.                          Vermeld
         in het   beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
                                                                                                                                              0000000150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855011
         Inwerkingtreding
         Deze   vergunning treedt  in  werking  op de dag  na afloop van  de beroepstermijn. Als er een verzoek om
         voorlopige voorziening   is  gedaan,  treedt deze vergunning   niet in werking voordat op dat verzoek is
         beslist.
         Ondertekening
         Het  college van Gedeputeerde     Staten van provincie Groningen,
         namens    dezen,
         Mevrouw N.D. Baars
         Directeur  Omgevingsdienst Groningen
         Verzonden op: 9   september     2020
                                                                                                                   0000000151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855011
         Een exemplaar   van  dit ontwerpbesluit   is verzonden aan:
         e   Vattenfall Eemshaven B.V.,   t.a.v. dhr. H.            Synergieweg 11-39, 9979  XD  Eemshaven,;
         e   het college van   burgemeester   en  wethouders   van de gemeente Het  Hogeland,  Postbus 11, 9980 AA
             Uithuizen;
         e   Ministerie van  Infrastructuur  en Milieu  (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Afdeling
             Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.
                                                                                                                   0000000152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855011
         Inhoudsopgave
            Lt      op
                                                                                                                                                                                               —2
            IN BHIGRIBIREEIIG       cocanconcmmnmmmmmmnmt        mm  eo            AR            AR            EA                  AA                ARR         CA     EAE       EATER        Ae   2
            dr                   III,                                                                                                                                                               3
         Te   "YVOORSCHRIFTEN           wcvcscininisucsssissisms     assists    s tases   mas  is sus aa ds ad dnd was a  ons   in  des i    us   as   aud aaa   mos vm  n sms oa waa   ns wa  avin 6
            1.1   Opsiag VIoeiStoiien             In   DOVENGIONOSE TANKS                .umemsnmsnsmssncrsnsssnssmessnss
                                                                                                                                                         sss sans sass sss smn sss ess 6
            Tr 6
         2+     PROCEDURELE ASPECTEN                 .orrirrmmrmimmmsimm       im           aan            rn    em       a                    Rn            RT             TR       we Eh          7
            2.1     PrOJRCIBRSCIWTIVING         :..covivivivivininsninsnsnsninsninsnsnsns
                                                                                                ssssnsnsnsninsssss sani vans stmt ssnsnsns sensuousnsnsnseissssnsnusssnvssnnsine 7
            2:2     LNIGBOTRIIR PUOCRIEG               ccouiisiiniismimmiiin iin  isiiaim      ina    isao                                             A
                                                                                                                                                                                DnaR       RE     i 7
            2.3     VOUROIGHAIH        AATIVIBRAG      vorrrcrmsnavsnsms  amen        en  casas     sss   sama         sa sss      Ses    poss       i Ss       Ss       AHA            SARA        7
            2.4   Huidige verguNNINGSITUATIE                  ....ouieinie iii                       rere         eres       rasa  rae    ea  sara  a  earn ras  nna  snssrnnnensnrnnnnnnsnran      7
            2.5   BeVoaid        O8730     Cr   VETOUNTITODVICEIE          .ocisnviinvinisnsnninissnsm
                                                                                                                    smn                           asm msm            ansstn vonsna sss msmine 7
            2.8      AQVIBZRIN...ocoviiinininsiinsninisnsnsninssishsnt     its shssentashsns nistsasa ssmsssshsssitnisissnissstsnisin session sessisnissssnsninns 8
            2.7   Verklaring        van   GREN      DACRIMINGRN.       .......iuuisirisinsaisisinsmsabsbsssi
                                                                                                                               bass  insatnisbhbsbssainsrsmmmsss
                                                                                                                                                                              mss       nase 8
            2.8    COO        ATIC WETBIWEE           cnr  rmansur                                        ET                                           A           AE                   SS          8
            PRS                6
                IV TH RT-TOTSY {Tard =o] ao]  g = Lo   SRST
                                                                                                                                                                                                    8
            2.00  Toezenlen ONIWETDDESIGIL                   ......ciirmmmmmmnnmmmsrntsnsssssassssssnmnsprns
                                                                                                                                smn sis sass sar oss ER ES RTA SETTER 8
            2.71   PublCAHE        OIMWERIPDESIUNL         ...coviviiiiivinininininissnsnissnsnsmsisninsnsnsssnsninsnsssnsnsmmnsssnsssmssnsssssravansnsvsvmrsnnssine                                9
         3.    INHOUDELIKE QOVERWEGINGEN                     ..covminsmonsmnsnomnsnsmnsnsssmmsmmsnnnsnnsnsnssns
                                                                                                                                       wns sna sn sms sna shims sass ms sas 10
            3.1   TJoetsingkader beste hesChiXDare                     TRCINICKEN.....ocmmmmmmmmmss                                             ra                                           Sa    10
            3.2   Veranderan         varguhNingVOOTSCHITE NEFKGUEINIG.                            ..ourrrorsonsmsmmsnsmnnsmnsnssmonnmnsmnsnsmssms
                                                                                                                                                                     siontmsssamen pn mmes 10
            ET                                                                     II                  III     III             I
                                                                                                                                                                                    —_———~, 11
            3.4   Verzoek veranderinig KEUTLRTINIIIN                   .....cisseisssissssssnsssssssnsssvansnsssnsvsnsssnssssnssusssint
                                                                                                                                                                sinters sens nsnsnsnsnsninintne 11
            3.5   PHO     DALLOIYSBIUNIL....ovvvsvsasavansmmnsnsnininininin              minimisbmbnis nmin ssn smn                                                      serena 11
            3.0     EHUCHNG VAIIIGIRILH         over   snmnsmsnsnsnsnsmansmunsnmmansmntn
                                                                                               smn esas ss rs sa a a                                                            En Ean 12
            CTA IU Td 01447      UF = |   NS                                                                                                                                                       12
            Ri                                                         I                                         I                                                                   ————          12
            i     i               Em.                                                                                                                                                              12
         4.   VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN GEMEENTE                                        ....cocovuimmnnsinsnuaninnmismn binned sasinns                                       sh       nn sis 14
                                                                                                                                                                                                      0000000153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855011
                VOORSCHRIFTEN
               Opslag vloeistoffen     in bovengrondse tanks
         1.1.1   Een tank   voor ammonia moet ten minste elke 15      jaar na   datum  van ingebruikname of   de
                 laatste  herbeoordeling door of    namens  het KIWA op vloeistofdichtheid    en deugdelijkheid
                worden onderzocht. Indien daartoe geen        aanleiding is, is  een inwendige inspectie niet
                 noodzakelijk.   Van deze   gemotiveerde aanleiding   moet   vooraf toestemming    van het bevoegd
                 gezag worden     verkregen.
         1.2   Battolyser
         1.2.1   Binnen 14 maanden na       ingebruikname  van  de Battolyser,   moet een evaluatieonderzoek
                 zijn uitgevoerd   over  de eerste 12 maanden,   waarbij de  volgende milieuaspecten
                 (voorzover   er informatie beschikbaar is) worden beschouwd:
               e     het  gerealiseerde energierendement;
               e     de  gerealiseerde waterstof productie;
               e     verbruik  van  KOH
               e     de gemeten    geluidemissie   en de berekende of gemeten      geluidsimmisie als bedoeld  in de
                     vigerende geluidvoorschriften.
                                                                                                                     0000000154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855011
         2.           PROCEDURELE ASPECTEN
         2.1         Projectbeschrijving
         Het  project   waarvoor       vergunning wordt gevraagd betreft het veranderen                    van een   deel  van een
         bestaande     inrichting.     Verzocht wordt        om   vergunning     voor   het  opstellen,    testen en   bedrijven     van een
         Battolyserunit      met    tussentijdse opslagvoorzieningen             voor  de   geproduceerde       waterstof op het terrein
         van  de  Magnum centrale            te Eemshaven. De       geproduceerde waterstof zal worden ingezet als                 koelmiddel
         voor  de   wikkelingen       van   de stroomgeneratoren. Daarmee wordt de momenteel                       van  buiten,   in
         hogedrukflessen aangevoerde, waterstof (gedeeltelijk)                     vervangen. De waterstof wordt niet als brandstof
         ingezet.    De  aanwezigheid         en  het  gebruik    van  waterstof    voor   dit doel zijn geen nieuwe activiteiten in de
         inrichting.
         Daarnaast verzoekt Vattenfall             om   de via haar vergunning voorgeschreven inspectietermijn                   van 5   jaar
         voor  de RVS ammoniatank te              verlengen     tot 15  jaar.  Dit wordt    gemotiveerd      door te   verwijzen     naar  de
         (nieuwe) PGS 31:201 8           richtlijn. Volgens voorschrift 8.3.7         van   de  vigerende omgevingsvergunning d.d.
         25  september 2012 dient de ammoniatank tenminste                        binnen 5     jaar na   de datum    van  ingebruikname,
         en  vervolgens elke vijf jaar, door of namens KIWA dan                    wel  een   andere    gecertificeerde instelling      op
         vloeistofdichtheid       en   deugdelijkheid       te worden     onderzocht/herbeoordeeld.
         Onder verwijzing        naar    de nieuwe PGS       richtlijn,  wordt   gemotiveerd verzocht          om  dit voorschrift te
         wijzigen    en  de   termijn    voor   onderzoek/herbeoordeling            te verlengen     tot 15   jaar.
         22          Uitgebreide procedure
         Dit besluit is voorbereid met de            uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven                   in  paragraaf     3.3
         van  de Wabo. Gelet         hierop zijn wij     niet  verplicht   om van    de aanvraag kennis te geven, tenzij            bij de
         voorbereiding       van   de  beslissing     op de aanvraag       een  milieueffectrapport (MER)         moet worden       gemaakt.
         Aangezien bij de voorbereiding              van   de beslissing op de aanvraag geen MER moet worden gemaakt
         hebben    wij geen kennis gegeven             van   de aanvraag. De ontvangst          van  de aanvraag is     bevestigd     aan   de
         aanvrager.
         Het ontwerp      van   het besluit     ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
         Het  Hogeland      en   in het    provinciehuis. Gedurende deze periode wordt eenieder in de gelegenheid
         gesteld   om    zienswijzen       naar voren te      brengen.
         2:3         Volledigheid       aanvraag
         De aanvraag is aan de hand             van   de Ministeriéle     regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst              op
         volledigheid.     De aanvraag bevat met de              ingediende aanvulling       voldoende gegevens         voor een     goede
         beoordeling      van   de   gevolgen     van   het  project  voor   de  fysieke leefomgeving.         De aanvraag is door       ons    als
         volledig   beoordeeld        en  is in  behandeling      genomen.
         2.4         Huidige vergunningsituatie
         Op 25 september          2012 hebben        wij  aan   Nuon Power      Projects   | BV een    revisievergunning (kenmerk          nr.
         Wabo    nr.  2012-41.327/39) verleend              voor een    gasgestookte energiecentrale.            Met de
         revisievergunning         is aan Vattenfall Eemshaven een vermogen                 van   1311 MWe      (ISO condities) vergund.
         Nadien    zijn diverse wijzigingen gemeld op grond                 van   8:19 Wm      en art.  2.1 lid 1 onder e    jo. art. 3.10
         lid 3 Wabo     en  zijn veranderingen vergund.
         2.5         Bevoegd gezag en vergunningplicht
         De activiteiten van de         inrichting vallen onder categorieén            1.1 c  en  1.3   van  bijlage |, onderdeel C      van   het
         Besluit  omgevingsrecht (Bor)            waarvoor     geldt  dat  Gedeputeerde        Staten   bevoegd    gezag kunnen       zijn.
         Aangezien de inrichting            een  inrichting    is waartoe een IPPC-installatie behoort            (bijlage I, categorie     1.1
         van  de  Richtlijn    industriéle emissies),        zijn wij op grond      van  artikel 2.4 Wabo in       samenhang      met   artikel
         3.3  en  bijlage   | onderdeel C       van   het Bor    bevoegd    om   te beslissen op de aanvraag.
                                                                                                                                                    0000000155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855011
         Wij zijn er  procedureel     en   inhoudelijk    voor   verantwoordelijk dat      in ons besluit alle aspecten met
         betrekking    tot de   fysieke leefomgeving        aan   de orde komen. Verder dienen wij          ervoor   zorg te  dragen
         dat de  aan  de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn                      afgestemd.
         2.6       Adviezen
         In de Wabo    en   het Bor worden      bestuursorganen       vanwege hun       specifieke deskundigheid of
         betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het                   bepaalde   in artikel 2.26   Wabo, alsmede de
         artikelen 6.1 tot     en met   6.4 Bor, hebben       wij de aanvraag op 25 januari 2019          ter  advisering verzonden
         aan:
         e    het college    van  burgemeester      en   wethouders      van  de gemeente Het      Hogeland;
         e    Ministerie   van   Infrastructuur    en  Milieu   (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Afdeling
              Vergunningverlening.
         De  aangevraagde verandering          van   de  deelinrichting Vattenfall heeft gevolgen heeft           voor   het te lozen
         afvalwater. Hiervoor is bij besluit       van   22 mei 2019 de        watervergunning veranderd.         Er is daarom geen
         sprake (meer)     van   samenhang      tussen de Waterwet en deze           omgevingsvergunning.        Van deze adviseurs
         hebben wij geen advies op de aanvraag ontvangen.
         2.7       Verklaring van geen bedenkingen
         Volgens   artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3                 van  de Crisis-  en   herstelwet kan de
         vergunning niet worden verleend voordat het college                  van  burgemeester     en  wethouders      van (thans) de
         gemeente Het      Hogeland      hebben verklaard dat het         daartegen geen bedenkingen heeft. Op             ons verzoek
         van  7 november 2018 hebben            burgemeester       en wethouders      van   Het Hogeland    (kenmerk WABO-2018-
         1253) verklaard geen bedenkingen             te  hebben tegen het voorgenomen initiatief. De ontwerp VVGB is                  bij
         dit besluit  gevoegd     en  maakt onderdeel uit        van  dit besluit.
         2.8        Codérdinatie Waterwet
         Er is vanaf de   oprichting     van  de  inrichting sprake      van een lozing waarvoor een Watervergunning
         verleend is. Voor het afvalwater uit de           Battolyser heeft bij besluit van 22 mei 2019 een verandering
         plaatsgevonden       van  de Watervergunning (zie          paragraaf 2.6).    Voor wat betreft het veranderen        van  het
         keuringsregiem       is geen  verandering     van    de  watervergunning nodig omdat het geen consequenties
         heeft  voor  het afvalwater. Hierdoor is geen           sprake   van een    koppeling   met  deze vergunning.
         2.9        Milieueffectrapportage
         De voorgenomen         verandering    is niet opgenomen in         bijlage  C of  bijlage  D van  het Besluit
         milieueffectrapportage        1999.   Daarbij   wordt    opgemerkt      dat de activiteit niet valt onder     categorie  22.1
         van  de C of   D-lijst  van  dit Besluit-mer omdat de          pilot  niet op een industriéle schaal zal       plaatsvinden.
         Verder is D 22.1 niet      van   toepassing omdat de unit niet          voor  de  productie   van  elektriciteit,  stoom   of
         warm water     wordt geplaatst. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende
         activiteiten opgenomen        waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.               De activiteit is derhalve niet
         m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
         2.10      Toezenden ontwerpbesluit
         Het ontwerp     van   het besluit is   gestuurd     aan:
         e    Vattenfall Eemshaven B.V., Synergieweg 11-39, 9979 XD Eemshaven;
         e    het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA
              Uithuizen.
         e    Service Center     Vergunningen Rijkswaterstaat, Postbus 4142,                6202 PA Maastricht
              EEEEETI             Crs. |
                                                                                                                                           0000000156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855011
         2.11       Publicatie ontwerpbesluit
         Van de   publicatie van  het ontwerpbesluit wordt mededeling gedaan    in het Dagblad  van het Noorden
         (editie Noord)   en op de website  van de provincie Groningen. Tijdens  ter inzage legging van het
         ontwerp is eenieder in de gelegenheid gesteld     om zienswijzen naar voren te  brengen.  Van deze
         gelegenheid    is geen gebruik gemaakt.
                                                                                                                0000000157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855011
         3.           INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
         3.1         Toetsingkader beste beschikbare technieken
         In het  belang   van  het bereiken     van een   hoog   niveau   van  bescherming       van  het milieu moeten     aan  de
         vergunning voorschriften worden verbonden, die               nodig zijn   om   de   nadelige gevolgen      die de  inrichting
         voor   het milieu kan veroorzaken, te voorkomen            of, indien dat    niet  mogelijk is, zoveel mogelijk bij   -
         voorkeur bij de bron       -
                                      te  beperken   en  ongedaan    te  maken. Daarbij wordt        ervan   uitgegaan dat    in de
         inrichting   ten minste de voor       de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT)
         worden toegepast.
         Bij het bepalen    van   de BBT moet     rekening gehouden worden          met de in de      bijlage van   de Ministeriéle
         regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten                       over   BBT  en  met de BBT-conclusies.
         Bij het bepalen    van   BBT moet     rekening worden gehouden          met  BBT-conclusies. BBT-conclusies zijn
         documenten met de conclusies            over  beste beschikbare technieken,         vastgesteld overeenkomstig artikel
         13, vijfde   en zevende lid     van  de  Richtlijn Industriéle Emissies     (2010/75/EU),       RIE (definitie in artikel 1.1
         eerste lid van het    Bor). Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies
         bedoeld die worden        vastgesteld    op basis artikel 75 tweede lid      van   de RIE. Dit zijn de BBT-conclusies
         vastgesteld    na  6 januari    2011 onder het     regime  van   de RIE. Met BBT-conclusies         overeenkomstig      artikel
         13 zevende lid worden de bestaande BREF’s bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare
         technieken (BAT      hoofdstuk) op basis      van   deze BREF’s staan,    geeft   de BBT-conclusies (totdat nieuwe
         BBT conclusies     overeenkomstig       artikel 75 tweede lid zijn     vastgesteld).
         BBT-conclusies worden door de Europese commissie                  vastgesteld    en   bekendgemaakt       in het
         Publicatieblad    van  de   Europese    Unie (een   uitvoeringsbesluit    van  de   Europese    commissie dat     gericht   is
         tot de   lidstaten). Zij  worden daarom niet       meer apart aangewezen in de Mor.
         Bij het  bepalen   van   de BBT hebben wij      voor  onderhavige IPPC-inrichting rekening gehouden               met de
         (deels)   van toepassing zijnde       BBT-conclusies uit de BREF’s LCP. Deze is echter niet             van  toepassing op
         deze aanvragen.
         e    Reference Document LCP.
         Verder hebben wij      bij het bepalen     van  de BBT   rekening gehouden        met de    volgende informatie-
         documenten      over  BBT, zoals aangewezen in de bijlage          van   de Mor:
         e
              Richtlijn  PGS 31    overige vloeistoffen: opslag      in ondergrondse       en   bovengrondse tankinstallaties
         e
              Richtlijn  PGS 35 Waterstof: afleverinstallaties        van  waterstof   voor    wegvoertuigen (deels).
         3.2         Veranderen     vergunningvoorschrift herkeuring.
         De aanvraag heeft      betrekking     op het veranderen     van   de  vergunningsvoorschriften         van  paragraaf 8.3,
         op  grond    waarvan o.a.    5  jaarlijks de ammoniatank dient        te worden     gecontroleerd     op  goed  en  veilig
         gebruik.    Verzocht wordt      om   het voorschrift  aan te   passen,   zodanig     dat de controle op     goed  en  veilig
         functioneren minimaal één maal per 15 jaar wordt uitgevoerd. Concreet vraagt Vattenfall de
         volgende wijzigingen        van  de voorschriften in    paragraaf    8.3:
              e     8.3.1 Geen    wijziging;
              e     8.3.2 Handhaven met de         opmerking dat de genoemde voorschriften de                versie PGS29:2008
                    betreffen.
              e     8.3.3 Geen    wijziging,
              e     8.3.4 Geen    wijziging;
              e     8.3.5 Geen    wijziging,
              e     8.3.6 Geen    wijziging,
                                                                        10
                                                                                                                                         0000000158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855011
              e     8.3.7   Verlenging     van   de  onderzoek/herbeoordelingstermijn              van  5  naar   15  jaar op basis   van
                    PCS 31:2018
         Ten aanzien      van  voorschrift 8.3.2 wordt opgemerkt dat in de begrippenlijst                    van de vergunning reeds
         wordt    verwezen naar      PGS 29     en  dan de versie     van    oktober 2008. Het      huidige voorschrift 8.3.7 van de
         (revisie)vergunning luidt        als  volgt:
                De ammoniatank dient ten minste binnen                 vijfjaarna de datum van ingebruikname, en vervolgens
                elke   viffjaar, door of namens het KIWA dan wel                    een andere gecertificeerde instelling op
                vioeistofdichtheid en deugdelijkheid te worden onderzocht/herbeoordeeld.
         Het betreft     een verandering      van   de  vigerende vergunning          van   de Vattenfall als bedoeld in artikel 2.1,
         eerste   lid, onder   e, sub 2 van de Wabo. De Wabo              omschrijft     in artikel 2.14  jo. artikel 31, tweede lid,
         onder b, het      milieuhygiénische toetsingskader            van    dit verzoek    om een   verandering      van een
         vergunningvoorschrfit.
         3.3         Huidige werkwijze
         Ten behoeve       van  de DeNOx-installatie (SCR) vindt             opslag   van   ammonia    plaats   in een   opslagtank    van
         1700    m3.   Er wordt ammonia         gebruikt    met een    maximale concentratie         van   24,5%. Ten aanzien van de
         verlading    en  opslag    van  ammonia heeft Vattenfall in de aanvraag het daarvoor te treffen
         voorzieningenniveau uitgebreid beschreven. Zo is sprake                      van  onder   meer een    dubbelwandige
         roetsvrijstalen tank      met   lekdetectie op      een  betonnen bodemplaat. Dit voorzieningenniveau is door                    ons
         overgenomen in de         aan   deze   vergunning verbonden voorschriften, waarbij aansluiting is gezocht bij de
         toen   actuele PGS 29.
         3.4         Verzoek    verandering keurtermijn
         In de   oorspronkelijke vergunningsprocedure               is  bij  het voorschrift 8.3    Opslag    van   ammonia, volgens de
         overwegingen onder 4.18.6            aansluiting gezocht bij          PGS 29:2008. Deze PGS        geeft   een   Richtlijn voor
         bovengrondse opslag          van   brandbare vioeistoffen in verticale cilindrische tanks. Alhoewel de
         ammoniaoplossing          niet brandbaar is, is      destijds    in  redelijkheid gekozen      voor   deze   richtlijn omdat    er
         nog geen      meer   passende     PGS bestond. Inmiddels is de PGS 31:2018                van kracht geworden en zou deze
         richtlijn toegepast      kunnen worden. In PGS 31           zijn de onder voorschrift 8.3.2 genoemde specifiek van
         toepassing zijnde voorschriften uit            PGS 29:2008 echter niet terug te vinden. Ook in de totaal herziene
         versie   van   PGS 29: 2016     zijn deze voorschriften niet allemaal terug              te vinden. Daarom verzoekt
         Vattenfall Eemshaven         om   de PGS 29:2008        voor   voorschrift 8.3.2      van toepassing     te laten   blijven. Ook de
         overige voorschriften        van   8.3,  met   uitzondering     van 8.3.7     kunnen    ongewijzigd blijven.
         Ten aanzien      van  voorschrift 8.3.7       gelden de volgende overwegingen. De PGS 31 is specifiek                   voor   tanks
         met  overige gevaarlijke stoffen opgesteld              en is daardoor ook        voor  de opslag   van   ammonia      van
         toepassing. Tabel E.1 in bijlage E geeft richtlijnen               voor   keuringstermijnen      voor   tanks. Voor RVS, boven-
         en  ondergrondse       tanks staat     een   algemeen geldende termijn            van  15 jaar vermeld     voor   inwendige
         periodieke herkeuring bij gebruik            voor   alle gevaarlijke stoffen       waarvoor   de   bestendigheid      van  het
         tankmateriaal is      bevestigd door tabel        2 van DIN 6601.        Uitgangspunt is dat deze gevaarlijke vioeistoffen
         in combinatie met het toegepaste materiaal niet leiden tot                     inwendige   corrosie. Indien     er  aantoonbaar
         geen   omstandigheden optreden             waarin    putcorrosie      van  RVS kan    optreden   dan kan deze termijn worden
         verlengd     naar  20  jaar.  De ammoniatank is         vervaardigd       uit roestvaststaal 1.4404      (316L). Deze staalsoort
         is volgens     DIN 6601 tabel 2       ongevoelig     voor  aantasting door de gebruikte ammoniakoplossing                   van
         max    24,5%. Daarmee is volgens bovenstaande criteria                   van  PGS 31    voor de tank    een   inspectietermijn
         van  15 jaar verantwoord.
         De  overige milieuthema’s zoals bijvoorbeeld lucht, energie, afvalstoffen, bodem                          en  geluid zijn  voor
         deze aanpassing niet         van  belang.
         3.5         Pilot  battolyserunit
         Het voornemen is        om   binnen de bestaande         Magnum centrale          een  battolyserunit    met
         waterstofflessenpakket         te  plaatsen.    De  battolyserunit      zal worden     onderworpen      aan een
                                                                             11
                                                                                                                                              0000000159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855011
         testprogramma. Gedurende de testperiode zal de geproduceerde waterstof worden afgeblazen. De
         tijJdens normaal    bedrijf geproduceerde waterstof             zal  tijdelijk worden opgeslagen       in het    bij  te plaatsen
         flessenpakket    en   vervolgens worden toegepast            als koelmiddel      voor  de wikkelingen     van    de
         stroomgeneratoren. Daarmee wordt de waterstofvoorziening uit het bestaande flessenpakket zoveel
         mogelijk   vervangen. Als de tests succesvol            blijken zal Vattenfall Eemshaven        de  battolyserunit        met
         waterstofflessenpakket mogelijk           in de normale       bedrijfsvoering     opnemen.
         3.6        Externe    Veiligheid
         De PGS 35 heeft geen         betrekking    op de lokale     productie     van  waterstof, waaronder      een    elektrolyzer.
         Binnen het   toepassingsgebied         van   deze PGS wordt de lokale          productie-installatie    niet beschreven
         vanwege de diversiteit        aan   mogelijkheden.      Er wordt    een   HAZOP-studie     uitgevoerd    als onderdeel        van  de
         detailontwerpprocedure.          Gezien de    zeer   kleine hoeveelheden waterstof in het systeem (< 1                  kg) is deze
         studie verder niet relevant i.v.m. externe veiligheid              en  dit besluit.
         3.7        Luchtkwaliteit
         De  volgende    gas-   en   vloeistofstromen kunnen worden geémitteerd uit het systeem:
         e    Omdat waterstof in        een verticale stroming naar de atmosfeer veilig verdund wordt                    afgevoerd      en  de
              stromingssnelheden laag zijn           is er geen waterstof       terugwininstallatie   voorzien.
         e    Onder normale       bedrijffsomstandigheden (na           de testfase) wordt de      geproduceerde waterstof,           via
              tussentijdse opslag        in waterstofflessen,     naar   het   generatorkoelsysteem geleid        en   dus niet     naar  de
              omgeving uitgestoten.
         Tijdens de testfase zal de waterstof zonodig evenwel                  op  een  veilige locatie naar   de omgeving kunnen
         worden   afgeblazen.
         Indertijd zijn bij   de  vergunningverlening         met   het programma STACKS          voor  de vergunde        situatie
         berekeningen uitgevoerd           om  de centrale (exclusief de        nu  aangevraagde wijzigingen)         te toetsen aan       de
         luchtkwaliteiteisen. De berekende concentraties in het modelgebied bleven ruim onder de
         grenswaarden      uit de Wet milieubeheer. De maximale               jaargemiddelde bronbijdrage          voor    NO2 ten
         gevolge   van  de Magnum centrale          bedraagt 0,75 ug/m3           voor  de  “vergunde situatie”.    Voor PM10
         bedraagt   de maximale       jaargemiddelde bronbijdrage             ten  gevolge   van de  Magnum centrale (inclusief
         verkeer) 0,01    ug/m3-      De thans   aangevraagde        nieuwe emissies       brengen hierin  geen     verandering.       Er
         wordt geen extra NO2 of PM10            geémitteerd.
         Emissie   en depositie NOx
         De  berekeningen zijn destijds         voor   de  vergunde situatie uitgevoerd met de AERIUS Calculator. De thans
         aangevraagde     nieuwe emissies (van          waterstof) brengen hierin geen verandering. Er wordt geen extra
         NOx   geémitteerd.
         3.8        Geluid   en  trillingen
         Volgens de    aanvraag is      er sprake   van een zeer      geringe geluidsproductie       van  de  bij  te  plaatsen
         installaties en  is geen     berekening    van    het te verwachten       geluidseffect uitgevoerd.      De   bij  te  plaatsen
         battolyserinstallatie     is opgesteld    in  een   gesloten   container     en produceert (vrijwel)     geen    geluid.
         Hierdoor zal de     vergunde geluidssitutie         niet worden beinvloed. Er zal evenmin          trillinghinder worden
         veroorzaakt door de        aangevraagde installatie.        De   vigerende geluidvoorschriften blijven onverminderd
         van  toepassing.
         3.9        Conclusie
         De  aangevraagde verandering           van   de  verlengen    van   de  (herkeurings)termijn leidt      niet tot een
         verslechtering    van   de verschillende      milieuaspecten,       omdat het     bedrijf aangeeft   de tot     nu toe
         uitgevoerde    werkzaamheden          ongewijzigd     te  blijven   voortzetten.
         Gelet op het bovenstaande zijn wij           van   mening dat de gevraagde verandering kan worden toegestaan.
                                                                           12
                                                                                                                                               0000000160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855011
         Samengevat betekent dit dat  een aantal vergunningsvoorschriften van paragraaf  8.3 kunnen vervallen
         en een extra  vergunningsvoorschriften worden toegevoegd.  In hoofdstuk 1 zijn de  nieuwe
         voorschriften  bijgevoegd.
                                                           13
                                                                                                              0000000161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855011
         4,    VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN GEMEENTE
                  Verklaring van geen bedenkingen gemeente Het Hogeland
            |  1.
                   Verzoek en aanvraag                                                                                          |
                   27 september 2018 heeft    de Provincie Groningen, op grond    van artikel 2 3, derde lid van de Crisis
              Op
              en herstelwet, verzocht om een verklaring van geen bedenkingen voor een          aanvraag
              omgevingsvergunning.      Hel verzoek is geregisireerd   onder zaaknummer WABO-2018-1253
            |  2. Gegevens omgevingsvergunning
                                aanvraag                                                     EEE                               1
              Gegevens aanvrager
              Naam aanvrager                                Nuon       Power Projects | BV
              Adres aanvrager                              .
                                                                 Synergieweg  11, 9879 XD Eemshaven
              Omschrijving              R.anpassing inspectietermijn ammoniatank
                             -
                Vettel
                    -
                       Het yeranderen van een inrichting of mijnbouwinrichting (artikel 2 1 lid   1 sub  e
                                                                                                           Wabo
              Locatie
              piaatselijk bekend                           .       Synergieweg11 te Eemshaven
              kadastraal bekend                                  Uithuizen,sectie A, nummer 3630
            [ 3. Waar    heeft het adviesverzoek betrekking op                                                               =
              De    aangevraagde verklaring van geen bedenkingen        kan op grond van de Crisis- en herstaiwet     (artikel
              2.3, derde lid  , onder b, sub 1) alleen worden geweigerd in het balang van de optimalisering van de
              milieugebruiksruimte binnen hel ontwikkelingsgebied Het verzoek heeft daardoor alleen betrekking op
              de wettelijke activiteitt Het oprichten, veranderen of milieuneutraal veranderen van een inrichting of
              mijnbouwinrichting (artikel 2.1 lid 1 sub@ Wabo)
            4.     Overwegingen voorafgaand          aan de besluitvorming                                                      |
              Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmaond heeft, bij het nemen              van het
              hierna gencemde besluit, het volgende overwogen
              De locatie   waar   bovengenoemde     aanvraag     betrekking op heeft ligt  binnen het   ontwikkelingsgedied
              Zechavan-    én industriegebied Eemshaven
              Deze actwiteit heeft geen Inviced op de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebled
              Eemshaven omdat door het toepassen van een andere PGS richtlijn het bescharmingsnveau gelijk blift,
              waardoor geen strjdigheid volstast met de voorgestane             ontwikkelingen zoals opgenomen          in de
                                          -
              Structuurvisie Eemsmond Deifzijl van 18 april 2017
                                                                    14
                                                                                                                                  0000000162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855011
         (5 Besiuit                           =                =                  em
          Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogseland heefl besiolen      dat er
          geet op de belangen gencemd in eitikel 2.3, derde lid, onder b sub 1, onder sa van de Crisis en
          hersteiwet er in het belang van de optimalisering van de mibeugebruiksruimte binnen het
          ontwikkelingsgebled Eemshaven geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde
          omgevingsvergunning.
                     Vergunningveriening, Toezicht
               CO#
                                                   en Handhaving
          Verzenddatum:
         8. Voorwaarden en voorschriften
          Wy verbindan geen voorschriften op grond van antikal 2.27 lid
                                                                      4 van de Wet algemane bepalingen
          omgevingsrecht  aan de amgevingsvergunning
                                                         15
                                                                                                              0000000163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>