<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855219
                               OMGEVINGSVERGUNNING
         VOOr.           Gewijzigde Blackstartvoorziening  te Eemshaven
         activiteiten:   bouwen   van een bouwwerk   en
                         milieuneutraal veranderen  van een  inrichting
         verleend   aan: Nuon Power   Projects | BV
         locatie:        Synergieweg 11-39    te Eemshaven
         zaaknummer:     Z2017-00002470
         vth-nummer:     GR-VERG 2016-000124
         datum besluit:  6 februari 2017
                                                                        0000000460
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855219
         Inhoudsopgave
         1.    BES                                         sansa asso onssmss set se SOs AAA As
                         snssnmmmvssmsansninrnsvsssssssoossonmsms                                                       ET
                                                                                                                                            TR     TEA)              3
            1.1      AAQNVIAAE                                      rete estas
                                    cettuuunieieieiiriiniuieeteetaartii
                                                                                      a  eseaessnssasaasseeeensnsnnsesens      eeeereeeeeeeaaeeeeeeaeeeearanns       3
            1.2      BES     ISSING  «eee
                                                                                                    eeeeee e eee a eae eae eeeet at aaa————aaaaataaeeaaeeeaaeaannn 3
            1.3      Kennisgeving       en terinzageleg     ing    .....coo ooo
                                                                                                                                                 e ae eee sees 3
            14.      ZenswWiizen OnEWarPDBSINIL          cuummsssnmmmnmm              smc          sss  sonsns      sss sere  masa      TASS       ESSERE            3
            1.5       ONArICRENING....cuicrmmmmssummivemssssmsssrsssbormmsmssccormmssasssstsemsn                    A
                                                                                                                                               ERR SA 4
            1.6        Verzending.......msis           A                          AT      AAA
                                                                                                                                   SEARS SATA 4
         I                                                                        I
                                                                                                                                                        —_— 5
            21       LEE RIE DIOCEIIITE           causstmiimssrs   tsi                          A  EAE
                                                                                                                                                                 eS 5
            2.2.     VONBQIZHGIA       .ocnsssmsisimmmmmssniiuimmsssmssmistrs
                                                                                mss sass aves arama                     mm                                           5
            2.3      HUIAIZE VErSURNIAZSIEUBEID         cummins
                                                                                                          issaaisi          ET                   TT
                                                                                                                                                             TTITITY 5
            2.4      BEVOECEA       BOZAG                                   eee eeeeinsaeeeee aesennnnaaaeeeans
                                          ..uuuieeeeeiieiirieieeeeeeeeiiartee                                       rrrreeeas  rere
                                                                                                                                        ee eea—————     rrreeeeans 5
            pA SI     Vo \V/ [==]o  SPSS
                                                                                                                                UUR TRS RSERRRRRPPPRRP 5
            2.6      Yerklaring van      SEEN  BEOSNIIAGRI         .....ccvecomsssssssesmmmssssssrsmsmmsmssssssssnemmmisssssssssnsessmisasssssonmmssisss             6
            2.7       DUBBCBEIR BBEIIIE     covinommmmmmimommemomnrsmns
                                                                           stems ommnsss sss emensy ssn somaya samen ion seas ots                                    6
         3B      Inhoudel      eV RIWEEIRERII    vimana
                                                                                      vem SE                                EAE SSSA SERA 7
            3.1      Aangevraagde WHZZING INMATE                   coum
                                                                                                                                               ssi                   7
            3.2      AVer)bouwen        van en   BOUWWREIK        .....uauinaismisiinssimsmimsmiimmim
                                                                                                                              misesiasisissassssimsis 7
            3.3      Milieuneutraal veranderen of veranderen                      van    de   werking van               een   inrichting     .....................
                                                                                                                                                                     8
         III                                                  III                 III.
                                                                                                                                                 __|:”h 10
         Bijlage  1: Verklaring      van geen bedenkingen          ...........cccoooiiiiiiiiiinnnineenn,            Ih”;                                           11
                                                                                                                                                                       0000000461
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855219
         1      Besluit
         1.1      Aanvraag
         Het  college    van Gedeputeerde Staten heeft op 27 september 2016 een aanvraag om
         omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen
         voor   het  wijzigen    van   de reeds in 2015      vergunde blackstartvoorziening.            De aanvraag is    ingediend   door
         Nuon Power       Projects   | BV onder OLO-nummer: 2569327.
         Nadien zijn     er  aanvullingen     op de aanvraag ontvangen op 5 oktober, 11 oktober                   en  21 oktober 2016.
         De aanvraag heeft        betrekking     op de locatie    Synergieweg 11-39         te  Eemshaven, kadastraal bekend als
         gemeente Uithuizermeeden, sectie A,               nrs.  3416, 3417, 3402 (deels), 3157 (deels)             en  2013 (deels).
         De  volgende      activiteiten   zijn aangevraagd:
         e    Bouwen      van een   bouwwerk;
         e    Milieuneutraal veranderen           van een    inrichting.
         1.2      Beslissing
         Gedeputeerde        Staten besluiten:
         1.   aan   Nuon Power      Projects    | BV, gelet   op artikel 2.1, lid 1, onder        a en  onder   e van  de Wabo, de
              omgevingsvergunning            te verlenen    overeenkomstig de         aanvraag    en  de daarbij behorende
              bescheiden;
         2.   dat de vergunning wordt verleend              voor  de  volgende     activiteiten:
              e     Bouwen van een bouwwerk             (art. 2.1 lid 1 onder     a  Wabo);
              e     Milieuneutraal veranderen         van   de  inrichting (art.    2.1 lid 1 onder    e jo.  art. 3.10 lid 3 Wabo);
         3.   dat  er  voorschriften     aan   de vergunning worden verbonden;
              dat de aanvraag met alle          gewaarmerkte       stukken deel uitmaakt        van   de vergunning;
         5.   dat de    verklaring    van  geen    bedenkingen      van  het  college   van  burgemeester       en  wethouders   van
              gemeente Eemsmond deel uitmaakt                 van  deze   vergunning;
         6.   dat de    vergunning wordt verleend           voor  onbepaalde tijd.
         1.3      Kennisgeving      en  terinzagelegging
         Van dit besluit wordt        kennisgegeven       in het  Dagblad    van  het Noorden (editie Noord)          van 4 februari
         2017    en  op de    provinciale website.     Het besluit met de       daarbij behorende stukken liggen gedurende
         zes  weken ter inzage in het         gemeentehuis       van  de gemeente Eemsmond             en  in het  provinciehuis  te
         Groningen.       De stukken zullen met        ingang    van  6 februari 2017 ter        inzage  worden     gelegd.
         1.4      Zienswijzen ontwerpbesluit
         Tussen 12 december 2016             en   23 januari 2017 heeft       een   ontwerp    van   het besluit ter   inzage in het
         gemeentehuis        van  de gemeente Eemsmond            en  in het   provinciehuis.     Gedurende de       periode dat het
         ontwerpbesluit       met de    daarbij behorende       stukken ter    inzage hebben gelegen, heeft eenieder de
         mogelijkheid       om  zienswijzen      over het ontwerpbesluit        naar voren te     brengen.
         Binnen de     terinzagetermijn zijn geen zienswijzen ontvangen.
                                                                                                                                           0000000462
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855219
         1.5    Ondertekening
         Gedeputeerde    Staten  van  Groningen
         namens   dezen,
         De heer  EEE
         Afdelingshoofd   Primair Proces    Omgevingsdienst Groningen
         1.6    Verzending
         Verzonden op: 6 februari 2017
         Een afschrift van  dit besluit is verzonden   aan:
             Nuon Power    Projects  | BV, t.a.v. de heer            Synergieweg 11-39,  9979 XD    Eemshaven;
             Burgemeester     en wethouders     van de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen;
             Ministerie van   Infrastructuur   en Milieu (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Afdeling
             Vergunningverlening,      Postbus 2232, 3500 GE      Utrecht;
             Dagelijks  bestuur   van  het Waterschap Noorderzijlvest     Postbus 18, 9700 AA  Groningen;
             Veiligheidsregio Groningen,      Postbus 66, 9700 AB    Groningen;
             Dagelijks  Bestuur   van  Groningen Seaports N.V., Postbus 20004,      9930 PA Delfzijl.
                                                                                                               0000000463
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855219
         2     Procedure
         2.1      Uitgebreide procedure
         Dit besluit is voorbereid met de          uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven                 in   paragraaf   3.3
         van  de Wabo. Gelet       hierop zijn wij     niet verplicht  om van    de aanvraag kennis te geven, tenzij            bij de
         voorbereiding     van    de beslissing     op de aanvraag     een   milieueffectrapport (MER)       moet worden        gemaakt.
         Aangezien bij     de   voorbereiding      van   de beslissing   op de aanvraag geen MER moet worden                 gemaakt
         hebben wij geen kennis gegeven              van  de aanvraag.
         De ontvangst     van    de aanvraag is op 2 oktober 2016           bevestigd    aan  de aanvrager.
         2.2     Volledigheid
         De aanvraag is     aan    de hand   van    de Ministeriéle   regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst              op
         volledigheid. Bij indiening       van    de aanvraag is door Nuon aangegeven dat             er nog   een   aantal gegevens
         ontbraken; deze gegevens zijn op 5 oktober, 11 oktober                   en  21 oktober 2016 door hen            aangevuld.
         Na ontvangst     van    deze gegevens       was   de aanvraag    volledig.  De  beslistermijn    is  opgeschort      met   de
         termijn die gebruikt is       voor  de aanvullingen.
         2.3     Huidige vergunningsituatie
         Op 25 september 2012, kenmerk: 2012-41.327/39, MV, hebben wij                          aan   Nuon een     revisievergunning
         ingevolge de Wabo verleend           ten behoeve van       elektriciteitsproductie    met een    aardgasgestookte
         energiecentrale      van   1311 MWe      en  2300 MWh (ISO-condities). Verder is op 10 februari 2015,
         zaaknummer 549309,            een  omgevingsvergunning afgegeven             voor   het realiseren    van een     tweede inrit   en
         is op 12 augustus 2015, zaaknummer: 588818                   een   omgevingsvergunning         verleend    voor    het realiseren
         en  bedrijven   van een     blackstart-generator       en een   nieuwe    dieselgenerator     op het terrein      van  de
         inrichting.
         2.4     Bevoegd     gezag
         De activiteiten    van   de  inrichting   vallen onder de     categorieén     1.1.c en  1.3 b  van   Bijlage   | onderdeel C
         van  het Besluit   Omgevingsrecht (Bor).
         Gelet op de projectbeschrijving           en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
         en  de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te
         weigeren. Daarbij zijn wij       er  procedureel     en  inhoudelijk    voor  verantwoordelijk dat      in  ons    besluit alle
         aspecten   aan   de orde komen met           betrekking   tot de  fysieke leefomgeving.       Verder dienen wij        ervoor
         zorg te   dragen    dat de   aan  de    omgevingsvergunning        verbonden voorschriften op elkaar             zijn afgestemd.
         2.5     Adviezen
         In de Wabo en het Bor worden             bestuursorganen      vanwege hun      specifieke deskundigheid of
         betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het                  bepaalde    in artikel 2.26    Wabo, alsmede de
         artikelen 6.1 tot     en met   6.4  van    het Bor, hebben wij de      volgende instanties/bestuursorganen als
         adviseur   bij deze procedure betrokken:
         e    de gemeente Eemsmond;
         e
              Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
         e    het  waterschap Noorderzijlvest;
         e    de  Veiligheidsregio Groningen.
         Naar  aanleiding hiervan hebben wij            per brief  van  31 oktober 2016       een  reactie ontvangen        van   het
         Waterschap Noorderzijlvest,          waarin    zij aangeeft dat de aanvraag       voor  haar geen     aanleiding geeft       tot
         het maken     van  opmerkingen        .
                                                                                                                                             0000000464
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855219
         Voorts heeft    Rijkswaterstaat   per brief   aan  Nuon laten weten dat de    nu  ingediende wijzigingsaanvraag
         geen invlioed heeft op de      lozingssituatie    en dat het eerder genomen besluit     van 13 mei 2015 (kenmerk
         RWS   2015/19777)      van  toepassing blijft.
         Wij hebben deze adviezen bij        onze   besluitvorming betrokken.
         Van de   overige betrokken instanties/adviseurs hebben wij binnen de gestelde termijn geen reactie
         ontvangen.
         2.6     Verklaring    van  geen  bedenkingen
         Volgens artikel     2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 van de Crisis- en herstelwet kan deze
         vergunning niet worden verleend voordat de gemeente Eemsmond heeft verklaard dat het daartegen
         geen   bedenkingen heeft. Hierbij geldt dat de verklaring        van  geen   bedenkingen (VVGB) slechts kan
         worden     geweigerd    in het belang   van  de  optimalisering van  de milieugebruiksruimte binnen het
         desbetreffende ontwikkelingsgebied.
         Bij besluit   van 25  januari  2017   (besluit, kenmerk WABO-2016-1139) heeft de gemeente Eemsmond
         verklaard geen      bedenkingen    te  hebben tegen het voorgenomen initiatief. Een       exemplaar van  de VVGB
         is bij dit  besluit  gevoegd   en maakt integraal onderdeel uit     van  dit besluit.
         2.7     Publicatie besluit
         Van dit besluit wordt      mededeling gedaan door publicatie       in het  Dagblad   van het Noorden (editie
         Noord)   van   4 februari 2017 en op de       provinciale website.
                                                                                                                          0000000465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855219
         3     Inhoudelijke overwegingen
         3.1     Aangevraagde wijziging inrichting
         Op verzoek     van   de  landelijke netbeheerder      TenneT heeft Nuon het        voornemen om een
         aardgasgestookte blackstart-generator (gasturbinegenerator),                  met een   capaciteit van   39 MWe
         (143 MW), op het terrein         van  de  Magnum centrale      te  realiseren.
         Hiervoor is eerder (12 augustus 2015, Nr. 2015-35.704, zaaknummer 58881 8)                        vergunning verleend.
         Thans is   vastgesteld dat      Nuon de blackstart unit     afwijkend    van  de verleende vergunning wil realiseren,
         waarvoor     vergunning wordt aangevraagd. Op hoofdlijnen bestaan de wijzigingen                   uit:
         e   De   aangevraagde       en  vergunde    nieuwe   dieselgenerator vervalt waardoor        het opstarten    van  de
              blackstart-generator plaatsvindt          met  behulp  van   de bestaande noodstroomdiesels;
         e   Er vindt   een    verhoging plaats    van   de NOx-emissieconcentratie         van de  blackstart-generator, echter
             doordat het aantal        bedrijfsuren   en  het rookgasdebiet      van  de  blackstart-generator afneemt,       neemt
             de  jaarlijkse NOx-emissievracht af;
         e   Er wordt een luchtkoel-unit         bij  het gebouw   van   de blackstart-generator geplaatst;
         e   Er vinden    aanpassingen plaats        in de uitvoeringswijze     van het gebouw      van  de blackstart-generator
             waarbij diverse hulpsystemen           in een  bijgebouw worden geplaatst;
         e   De schoorsteen        van  de  blackstart-generator    wordt     verplaatst.
         e   De   vergunde dieselopslagtank          van  12.000 liter vervalt.
         3.2      (Ver)bouwen      van een   bouwwerk
         Als er  sprake   is  van  de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid Tonder a, Wabo, moet de
         omgevingsvergunning worden geweigerd indien één                  van   de in artikel 2.10 lid 1   genoemde
         weigeringsgronden         aan  de orde is. Een toetsing of deze       weigeringsgronden aanwezig zijn heeft
         plaatsgevonden:
         Toetsing    aan  de beheersverordening
         Het bouwplan      is  gelegen   in een  gebied   waarvoor   de  beheersverordening Eemshaven geldt.            De  gronden
         hebben de     bestemming Industriegronden. Volgens             de   regels  van  het bestemmingsplan       zijn deze
         gronden bestemd         voor:
             a)    industriéle activiteiten, nutsbedrijven, transportbedrijven             en op-  en  overslagbedrijven    met
                   bijbehorende bouwwerken, voorzieningen              en   terreinen,   te weten:
                   1.   haventerrein met      bijbehorende havenwerken          en  installaties, alsmede kaden,
                        parkeerterreinen, ontsluitingswegen, spoorwegaansluitingen, openbare nutsvoorzieningen,
                        leidingen    en  groenvoorzieningen,;
                   2.   bouwterrein, werkterrein        en opslagterrein,     met  uitzondering    van  opslag   van niet
                         gebiedseigen afvalstoffen;
              b)   elektriciteitscentrale, uitsluitend      ter plaatse  van   de  aanduiding 'energiecentrale’,
             ¢)    bestaande windmolens;
             d)    bestaande      bedrijven (waaronder bestaande detailhandel, groothandel, kantoren                 en  horeca);
                   met   daarbij bijbehorende:
             e)    ontsluitingswegen;
             f)    verblijfsgebied;
             g)    groenvoorzieningen;
              h)   waterpartijen.
                                                                                                                                    0000000466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855219
         Het  bouwplan     is niet in  strijd  met de   gebruiksvoorschriften        van  de  beheersverordening.        Het past
         binnen de    bestemmingsomschrijving            en  het betreft    een  uitbreiding   van een    bestaande
         elektriciteitscentrale. Ook      aan   de bouwvoorschriften         van  de  beheersverordening wordt voldaan.
         Toetsing   aan   redelijke eisen     van  welstand
         Libau welstands-      en   monumentenzorg Groningen is gevraagd                te  adviseren met      betrekking   tot de
         redelijke  eisen   van  welstand. Het      bouwplan     is getoetst    aan de  voor  dit  gebied geldende
         welstandscriteria.
         Op  26 oktober 2016 heeft Libau           positief geadviseerd. Wij       hebben geen redenen          om te  twijfelen  aan de
         zorgvuldigheid      van  de totstandkoming        van   dit advies. Het advies hebben wij         daarom    gevolgd.
         Toetsing   aan   het Bouwbesluit 2012
         Het is  aannemelijk dat het bouwplan voldoet              aan  de   bepalingen   van   het Bouwbesluit 2012.
         Joetsing   aan   de bouwverordening
         Het is  aannemelijk     dat het   bouwplan voldoet        aan  de   bepalingen   van   de  gemeentelijke
         bouwverordening.
         Conclusie
         Vanuit het   toetsingskader dat betrekking heeft             op het (ver)bouwen      van een     bouwwerk zijn     er geen
         redenen   om   de   omgevingsvergunning          te  weigeren.    In dit besluit  zijn de   voor   deze activiteit relevante
         voorschriften opgenomen.
         3.3     Milieuneutraal veranderen of veranderen              van  de   werking  van een     inrichting
         Toetsingskader
         In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt         bepaald dat     een  omgevingsvergunning          voor een     milieuneutrale
         verandering     kan worden verleend als voldaan wordt              aan  de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid,
         Wabo. Hieruit     volgt  dat de   gevraagde vergunning          kan worden verleend indien de           realisering  van  de met
         deze aanvraag beoogde verandering              van   de  inrichting of   van  de werkwijze binnen de inrichting:
         e    niet zal leiden tot andere of grotere          nadelige gevolgen      voor   het milieu dan     volgens de geldende
              vergunning(en)      is toegestaan;
         e    niet mer-plichtig is;     en
         e    niet zal leiden tot    een  andere    inrichting    dan  waarvoor    vergunning     is verleend.
         Hieronder volgt de toetsing of         aan   deze voorwaarden is voldaan:
         Andere of grotere      nadelige gevolgen        voor   het milieu
         Op grond    van   de aanvraag hebben wij de           gevolgen    voor  het milieu beoordeeld op basis         van  de
         volgende milieuaspecten:
         Geluid:
         In akoestisch    opzicht zijn    met name het vervallen van de           reeds  aangevraagde        en vergunde
         dieselgenerator,     het  gebruiken     van een    bestaande noodstroomdiesel           voor   het opstarten    van  de
         blackstart-generator,       een  afname     van  het aantal    bedrijfsuren   van   de  blackstart-generator      en  het
         plaatsen  van een     luchtkoel-unit     bij het gebouw      van   de  blackstart-generator       van  belang.
         Daartoe is   bij de aanvraag      een  akoestisch rapport (DGMR, M.2014.1054.04.R001, d.d. 21 oktober
         2016) gevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat de totale geluidbelasting                   van   de  inrichting  binnen de
         grenzen   van   de vigerende omgevingsvergunning               blijft.
                                                                                                                                          0000000467
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855219
         Grond-   en   hulpstoffen:
         Omdat de in 2015        aangevraagde      en  vergunde dieselgenerator        niet zal worden     gerealiseerd,     zal ook de
         daarvoor bestemde dieselolietank van 12 m3 niet worden                  gerealiseerd.   Eventuele milieurisico's worden
         hierdoor geringer.
         Tevens zal door het       terugbrengen     van   het aantal test-uren     van  de  blackstart-generator, sprake zijn
         van een   verminderd      aardgasverbruik      t.o.v. de  huidige vergunning.
         Lucht:
         Het  aangevraagde      is een  wijziging    ten  opzichte   van  het eerder   vergunde installeren       en  in  gebruik
         nemen van een      blackstart-generator.        De  wijziging betreft,   voor zover    het aspecten betreft die invloed
         kunnen hebben op de luchtkwaliteit: het vervallen             van een    extra  dieselgenerator,      een  verlaging    van  de
         rookgashoeveelheid,        een  verhoging     van  de NOx-concentratie,      een  verlaging    van   de
         rookgastemperatuur         en een  verplaatsing     van  het emissiepunt.
         Uit de aanvraag     blijkt dat de voornoemde veranderingen             er toe  leiden dat de    jaarlijkse emissievrachten
         van  de componenten NOx, CO,           CxHy   en  PM; vele malen     lager zijn dan    ten  tijde  van  de eerder     vergunde
         situatie in 2015. De      veranderingen      in de emissies   zijn positief   voor  het milieu    en  derhalve als
         milieuneutraal te     bestempelen.
         Verder geldt dat de      nu  aangevraagde blackstart-generator           onder   paragraaf    5.1  van   het
         Activiteitenbesluit milieubeheer valt, waarin het aspect lucht uitputtend is geregeld                    voor   dergelijke
         installaties.  Paragraaf    5.1 stelt in  beginsel emissiegrenswaarden          voor  gasturbines,      maar   op  grond   van
         artikel 5.8  geldt  als  uitzondering     dat de emissie-eisen niet       van  toepassing zijn     voor   installaties die
         <  500  uur/jaar   in  bedrijf zijn  en  als  noodvoorziening      dienen. De voorziene       bedrijfsuren     van  de
         blackstart-generator bedragen           zo'n 57 uur per jaar. Op grond van het Activiteitenbesluit geldt dat de
         bedrijfsuren    moeten     worden   geregistreerd, zodat wij daaromtrent geen nadere voorschriften aan deze
         vergunning hebben verbonden.
         Natuur:
         Er kan worden     geconcludeerd      dat de bouw      en  het in  werking   hebben    van  de  (gewijzigde) blackstart-
         generator niet leidt     tot significante negatieve effecten        op  leefgebieden    van  aangewezen soorten dan
         wel grotere of andere aantasting          van  natuurwaarden.
         Overige milieu-aspecten:
         De  aangevraagde wijzigingen         hebben     eveneens    geen andere of grotere       nadelige gevolgen        voor  de
         overige milieu-aspecten.
         M.e.r.-plicht
         De voorgenomen        verandering     is niet opgenomen in       bijlage C of bijlage   D  van   het Besluit
         milieueffectrapportage        1999. In de Provinciale      Omgevingsverordening zijn         geen aanvullende
         activiteiten opgenomen        waarvoor een      m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.        De activiteit is derhalve niet
         m.e.r.-plichtig   of  m.e.r.-beoordelingsplichtig.
         Andere   inrichting
         Het  betreft  een  inrichting   voor   energieopwekking.       Door de voorgenomen         veranderingen        zal dit niet
         veranderen.
         Conclusie
         Vanuit het   toetsingskader      dat  betrekking heeft     op het milieuneutraal veranderen           van  de  inrichting zijn
         er geen redenen      om   de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de                voor   deze activiteit
         relevante voorschriften opgenomen.
                                                                                                                                         0000000468
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855219
         4    Voorschriften
                 Bouwen    van een    bouwwerk
         1 1     Bouwactiviteiten ter realisatie       van   de  blackstart-generator      en  de  daarbij behorende installaties
                 in het broedseizoen       zijn  uitsluitend toegestaan mits        er voorafgaand      aan  het broedseizoen op
                 het plangebied/de bouwlocatie maatregelen zijn getroffen                   om   deze  onaantrekkelijk     te maken
                 voor   broedvogels     en er   geen  vogels   tot  broeden zijn    gekomen.     Tevens dienen      maatregelen    te
                 worden    getroffen    om   het plangebied/de bouwlocatie gedurende het broedseizoen
                 onaantrekkelijk     te  houden    voor   broedvogels.
         1 2.    Het  bevoegde     gezag wordt      ten minste twee      werkdagen      voor  de  feitelijke aanvang    van
                 bouwwerkzaamheden            waarvoor een      vergunning     voor  het bouwen is verleend door de houder
                 van  die vergunning      van   de aanvang     van  die werkzaamheden, met           inbegrip   van
                 ontgravingswerkzaamheden,             in kennis   gesteld.
         1.3.    Het  bevoegde     gezag wordt ten minste op de            dag  van  beéindiging     van  de werkzaamheden
                 waarvoor een     vergunning      is verleend, door de houder         van  die vergunning     van   de beéindiging
                 van  die werkzaamheden in kennis gesteld.
         1.4.    Het  bij de bouwwerkzaamheden             vrijgekomen gevaarlijk afval        moet worden      gescheiden    van
                 overig afval   en  worden verzameld         en  afgevoerd    naar  de   bewerkings- of verwerkingsinrichting
                 die over   de vereiste vergunningen beschikt, dan wel worden                 overgedragen      aan een   inzamelaar
                 en/of   transporteur die      vergunninghouder        is op  grond   van  de Wet;
         1 5.    Minimaal drie weken        voor  de aanvang      van   de  uitvoering   van  onderstaande bouwonderdelen,
                 dienen de    volgende    stukken     digitaal bij  ons te   worden    ingediend, onder vermelding         van het
                 bouwadres     en  het   nummer van       de vergunning:
                      e    De  constructieberekeningen           m.b.t. de fundaties incl. de      daarbij behorende
                           palenplannen       en vorm- en     wapeningstekeningen         van   de betonvloeren/poeren.
                      e
                           Sondeerrapporten.
                      e
                           Berekening paaldraagvermogen, beschouwing bodemverweking                          en  de resultaten   van
                           de seismische       sonderingen.
                      e    De kalenderstaten       van   de buis   en  rapportage akoestisch doormeten.
                      e    Een  tekening     van  de  paalafwijkingen      en  eventueel   naar   aanleiding daarvan gewijzigde
                           tekeningen     en   berekeningen      van  de  fundering.
                      e    De  constructieberekeningen          en  -tekeningen     m.b.t. de staalconstructies.
                      e    De  constructieberekeningen          en  -tekeningen m.b.t.       de schoorsteen.
         1.6.    Het niet nakomen       van   voorschriften, het niet tijdig indienen         van  de gevraagde gegevens        en
                 het niet laten controleren       van   constructiedelen waaronder         grondverbetering, wapening         en
                 rioleringen,   kan   stopleggen     van   de bouwwerkzaamheden ten gevolge hebben.
                                                                                                                                    10
                                                                                                                                       0000000469
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855219
         Bijlage 1:    Verklaring                 van      geen        bedenkingen
                         Verklaring van geen bedenkingen gemeente Eemsmond
                 | 1. Verzoek en aanvraag
                   Op 4 oktober 2016 (aangevuld 21 oktober) heeft de Provincie Groningen, op grond               van  artikel 2.3,
                   derde lid  van   de Crisis  en  herstelwet, verzocht om     een  verklaring van  geen bedenkingen   voor een
                   aanvraag omgevingsvergunning. Het verzoek is             geregistreerd   onder zaaknummer WABO-2016-1139.
                   2.   Gegevens       aanvraag omgevingsvergunning
                   Gegevens aanvrager
                   Naam aanvrager                                   :   Nuon Power      Projects | B.V.
                   Adres aanvrager                                  :     Synergieweg 11, 9979 XD      Eemshaven
                    Omschrijving                : het wijziging van een   in 2015 al   vergunde blackstartvoorziening
                    Wettelijke activiteit
                        -
                             Het milieuneutraal veranderen       van een     inrichting of mijnbouwinrichting (artikel 2.1 lid 1 sub  e
                             Wabo);
                        -
                             Het bouwen     van een   bouwwerk   (artikel  2.1 lid 1 sub a Wabo    ).
                   Locatie
                   plaatselijk bekend                               .   Synergieweg 11 te Eemshaven
                   kadastraal bekend                                .   Uithuizen, sectie A, nummer 3630
                 | 3. Waar     heeft het adviesverzoek betrekking               op
                   De   aangevraagde verklaring       van  geen bedenkingen kan op grond van de Crisis- en herstelwet (artikel
                   2.3, derde lid    , onder b, sub    1) alleen worden geweigerd in het belang van de optimalisering van de
                   milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied. Het verzoek heeft daardoor alleen betrekking op
                   de wettelijke activiteit: Het oprichten, veranderen of milieuneutraal veranderen van een inrichting of
                   mijnbouwinrichting (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo)
                   4.
                       Overwegingen voorafgaand              aan  de  besluitvorming
                   Het  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond heeft, bij het nemen                    van het
                   hierna   genoemde besluit, het volgende overwogen.
                   De locatie    waar    bovengenoemde aanvraag betrekking             op heeft  ligt binnen het ontwikkelingsgebied
                   Zeehaven-     en
                                     industriegebied Eemshaven.
                   Op   12  augustus 2015 heeft de Provincie Groningen           aan  Nuon een   omgevingsvergunning verleend voor
                   een   Blackstartunit. Deze Blackstartunit wordt echter anders          uitgevoerd dan toen vergund, de opstelling
                   wijzigt, een  extra  dieselgenerator vervalt,  een   luchtkoelunit wordt toegevoegd en de gebouwen wijzigen.
                   De   Blackstartvoorziening bestaat uit     een gasturbineopstelling      met overkapping, schoorsteen, bijgebouw
                   met   hulpsystemen en pijpenbrug.
                   Bij de aanvraag om         omgevingsvergunning van Nuon Power Projects | B.V. zijn als bijlagen een
                   akoestisch onderzoek       en een   luchtemissierapport gevoegd. Uit deze rapporten blijkt dat:
                        -
                             de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de geluidvoorwaarden van de geldende
                             omgevingsvergunning;
                        -
                             de effecten van de aangevraagde luchtemissie voldoen aan de normstelling voor de
                             luchtkwaliteit;
                                                                                                                                 1van 2
                                                                                                                                        11
                                                                                                                                           0000000470
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855219
            Deze activiteit heeft dan ook geen inviced op de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied
           Eemshaven omdat         er geen grotere of andere nadelige gevolgen zijn voor het milieu door de
           aangevraagde wijziging.
                                                                                                            |
         | 5. Besluit                                                                                                 |
           Op  30 november 2016 heeft het     college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond
           besloten dat   er gelet op  de belangen genoemd in artikel 2.3, derde lid, onder b, sub 1, onder aa van de
           Crisis en herstelwet er in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het
           ontwikkelingsgebied Eemshaven geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde
           omgevingsvergunning.
           Het college van burgemeester en wethouders
           de  heer G.H. Aalderink
           directeur
           Werkorganisatie DEAL-gemeenten
           Verzenddatum:       / 5 JAN 201/
         | 6. Voorwaarden        en voorschriften                                                             —]
           Wij verbinden geen voorschriften op    grond van artikel 2.27 lid 4 van de Wet algemene bepalingen
           omgevingsrecht     aan de  omgevingsvergunning.
                                                                                                                        12
                                                                                                                           0000000471
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>