<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075884
    To:
                                      (IEEED @peutz.nil; IEXEDN.            EXED
                                                                                   ENED @od-groningen.ni];
                          @cosunbeetcompany.com  [IIIEREZI                   ©      cosunbeetcompany.com]
    Cc.                                             @vrgroningen.nl]
    From:
    Sent:        Thur 7/6/2023 1:43:37 PM
    Subject:     RE: FQ 1108: RE: 2023           Revisievergunning CBC-V
    Received:                  Thur 7/6/2023 1:44.52 PM
     Goedemiddag,
      lk weet  natuurlijk niet exact wat      er  staat, maar PGS 15 gaat over gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Stoffen die hier niet onder
     vallen tellen uiteraard niet      mee   in de   berekening. Anders zou bijvoorbeeld een IBC met water ervoor zorgen dat        je over de
     drempelwaarde komt.
      Maar als   er in totaal  meer    dan 10 000     kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen   ligt opgeslagen   kan voorschrift 3.2.11 niet
     toegepast worden.
      Met  vriendelijke groet,
     Veiligheidsconsultant       Industriéle    veiligheid
     +
      E:
            EE
              5.1.2e
                             EEE
                           @vragroningen.nl
     ~~             Veiligheidsregio
                      Groningen
      Postbus 66    |  9700 AB    Groningen
      Bezoekadres:       Sontweg 10 | Groningen
     www.veiligheidsregiogroningen.nl
     www    _brandweergroningen.nl
     Dit e-mailbericht is alleen bestemd           voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u   is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de
     afzender hiervan op de         hoogte   te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te    gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen
     rechten worden ontleend.
     Van:                        JE                   peutz.nl>
     Verzonden:       donderdag     6 juli 2023 15:26
     Aan:   EE          5.1.2
                               JERE @0d-groningen.nl>;                             JERE              © rgroningen.nl>;
     IEEE                   © cosunbeetcom pany.com
     CC: Be
                             JERE               G rgroningen.nl>
     Onderwerp: FQ        1108: RE: 2023       Revisievergunning   CBC-V
      De  aangevraagde opslaghoeveelheid is inderdaad >10.000 kg.
      De  gespecifieerde opslaghoeveelheid bedraagt inderdaad minder dan 10.000 kg, echter betreft dit alleen een specificatie van de
     ADR-geklaseerde stoffen.
      In totaal liggen er in de vatenopslag > 10.000 kg aan goederen opgeslagen waarmee voorschrift 3.2.11 niet bruikbaar is voor deze
     situatie.
                                                                                                                                                0000001164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075884
     Met  vriendelijke groet,
              5.1.2e
     PEUTZ
     Postbus 696
     2700 AR Zoetermeer
     T: 085
     E:
          ERE
     W: www.peutz.nl
                          Gpeutz.nl
     Aanwezig: maandag t/m vrijdagochtend
     Vani
           BE           51.2
                               JERE           @od-groningen.nl>
     Verzonden:     woensdag         5 juli 2023 13:59
     Aan:                      EEE                     oroningen.nl>;  BEERS            © cos unbeetcompany.com;    5.1.22
     <                      eutz.nl>
     cc:
                             HEE                  rcroningen.ni>
     Onderwerp:      RE: 2023       Revisievergunning   CBC-V
     Heren,
     Voor de    vatenopslag          is de maximale    opslagcapaciteit aangevraagd    en  die is > 10.000  kg of| en kan daarmee        niet
     voldoen    aan    de voorwaarden          van  genoemd   voorschrift 3.2.11  van de PGS 15. Echter, de   gespecificeerde
     opslaghoeveelheden zoals                opgenomen in de PGS 15      GAP-analyse  is totaal heel veel minder dan 10.000       kg. lk hoor
     graag of de aanvraag hier              en op de  verplaatsing  van  de azijnzuur nog wordt aangepast. Dit    lijkt    de moeite waard omdat
     daarmee de      gelijkwaardigheids-discussie           van  tafel is.
     Met  vriendelijke groet,
     Vergunningverlener Brzo/RIE-4
     Team Brzo-Noord
     E-mail:             IEEESN @od-aroningen.nl
     Telefoon:           0598      -
                                       788 362
            hoa T
      Omgevingsdienst
                  Groningen
      Bezoekadres
      Lloydsweg      17
                                                   &     2
                          -
      9641   KJ Veendam         -
      0508      7 88 0 0 0                         pod 2
                                                  N
                             .
      Postadres
      Postbus 97      -
                                                  O ZO
      0640 AB      Veendam        -
                                                  NOOO
      www.od-groningen.nl               -
                                                                                                                                            0000001165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075884
     Verzonden:       dinsdag    4  juli 2023 14:29
                                                                                                        5.1.2e
                                                                                                               <I        @od-groningen.nl>
     Onderwerp:        2023   Revisievergunning     CBC-V
     Goedemiddag,
     Zoals   gisteren besproken hierbij mijn vragen/opmerkingen           op de PGS 15     opslag  en  achtergrondinformatie   om   het
     brandveiligheidsplan vorm te geven.
     PGS 15      opslag
     lk heb het    aangepaste rapport ‘Toetsing opslag verpakte gevaarlijke           stoffen PGS   15, FQ 1108-40-RA-002, d.d. 24 november 2022’
     bekeken.
     Uit de eerdere      rapportage blijkt dat de wand tussen het magazijn en de vatenopslag niet over een vereiste WBDBO beschikt van
     minimaal 60 minuten. Ook is           gebleken dat, voor de opslagvoorzieningen 1 t/m 4, niet bekend is of de deuren en de ventilatieroosters
     in de deuren en of de roosters achter in de muur een WBDBO hebben van minimaal 60 minuten. Hiervoor was in het voorgaande
     rapport aangegeven dat CBC maatregelen zal treffen om aan de vereiste brandwerendheid te voldoen of hiervoor een verzoek tot
     gelijkwaardigheid zal indienen. |k zie dat dit nu uit de rapportage is gehaald, maar de bijlages niet zijn aangepast. Onduidelijk is wat
     nu   de stand    van  zaken is.
     Vatenopslag
     Het voorstel     van  CBC is      om voor de vatenopslag beschermingsniveau 2a         aan te houden. PGS 15 stelt in   vs  4.2.1 hier echter wel
     randvoorwaarden         aan.    Zo mag onder andere de maximale vlioeroppervlakte 300 m2 bedragen (op basis van het bijkomend gevaar).
     Wat de     afmeting is van      de vatenopslag is onduidelijk en niet aangegeven in het rapport. Graag zou ik een tekening op schaal, met
     brandwerende        scheidingen ontvangen       om  beter te kunnen beoordelen of     beschermingsniveau 2a op basis      van   omvang    mogelijk is.
     Zoals eerder aangegeven heeft beschermingsniveau 2a het uitgangspunt om een brand binnen het desbetreffende
     brandcompartiment te houden, zonder dat een blussing van het desbetreffende brandcompartiment wordt ingezet. Belangrijk                        hierbij
     is dat voldoende koelwater beschikbaar moet             zijn om de hittestraling op de erfgrens en/of de eigen gebouwen te reduceren.
     Daarnaast is      voor   beschermingsniveau 2a       van belang dat een snelle branddetectie plaatsvindt met een doormelding naar een
     alarmcentrale.
     In het gewijzigde rapport is de onderbouwing of voldoende koelwater beschikbaar is nog onvoldoende. Zo ontbreekt de
     onderbouwing hoe een eventuele brand beheersbaar is en blijft, zijn mogelijke brandoverslag en -doorslagtrajecten (duidelijke
     tekeningen ontbreken) niet in beeld gebracht en ontbreken eventuele stralingscontouren (als de whdbo door afstand gehaald moet
     worden) om te kunnen beoordelen wat de eventuele effecten op de omgeving zijn (zowel binnen als buiten de inrichting).
     Daarnaast vinden        wij de onderbouwing dat branddetectie achterwege gelaten kan worden niet toereikend. In onze optiek kan de
     portier   een   beginnende brand niet tijdig waarnemen waardoor kostbare tijd verloren gaat voor een adequate inzet door de
     brandweer.
     Verder is het     ons niet duidelijk waarom geen CBC geen gebruik maakt van vs 3.2.11 van PGS 15, aangezien het stoffen met ADR-
     klasse 8 betreft. Wel zouden de stoffen die als bijkomend gevaar ADR klasse 3 hebben (volgens mij alleen azijnzuur 80%) apart
     opgeslagen       moeten worden.       Aangezien  dit  volgens het rapport van   Peutz  over maximaal 1 IBC   gaat lijkt me  dit redelijk eenvoudig   te
     realiseren.
     Brandveiligheidsplan
     Om het brandveiligheidsplan vorm te            geven kan   gekeken worden    naar:
             e
                 PGS 29 “Operationeel plan”
             *
                 PGS 29 “Noodplan”
             *
                 PGS 15     "“Noodplan”
             *
                 Seveso    richtlijin “Noodplan”
                 Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 “Inhoud bedrijfsbrandweerrapport”
                 PGS 6 “Bijlage I”
     Waar het     bij een   brandveiligheidsplan     om gaat is dat de brandweer inzicht heeft in de activiteiten   en risico’s, welke voorzieningen     er
     zijn  en  wat  we van     elkaar mogen verwachten.
                                                                                                                                                  0000001166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075884
     Met  vriendelijke groet,
     Veiligheidsconsultant    Industriéle veiligheid
     +
     E:
       CE
             2.1.2e
                         |  IE
                          @vrgroningen.nl
     # \eiligheidsregio
                     Groningen
     Postbus 66    |  9700 AB  Groningen
     Bezoekadres:       Sontweg 10 | Groningen
     www.veiligheidsregiogroningen.nl
     www   _brandweergroningen.nl
     Dit e-mailbericht is alleen bestemd     voor de geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de
     afzender hiervan op de     hoogte  te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen
     rechten worden ontleend.
                                                                                                                                        0000001167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>