<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075879
    To:
    From
                 EAE.         BE EEN @oc-groningen.ni]
    Sent:        Thur 7/13/2023 8:36:21 AM
    Subject:     FW: FQ 1108: RE: 2023          Revisievergunning    CBC-V
    Received:                  Thur 7/13/2023 10:04:50 AM
     Goedemorgen         ERR
      Kreeg  een  email   terug  dat onderstaand bericht niet     bij jou is aangekomen,     dus nog  maar een   poging.
     Groet,
     Van:
     Verzonden:                   12 juli        10:24
     an:      BR
                      PRET5120             pza    [NS                     5.12e
                                                                                JEM          @ od-groningen.nl>;
     Ct
     cc:  1 | BERET
                          ”
                                                pany.com
                                              ov eoningen n>
     Onderwerp:       RE:      1108: RE: 2023     Revisievergunning    CBC-V
     Goedemorgen        ERE.
     Volgens de MSDS is dit inderdaad juist, oa het aangegeven vlampunt is boven de 60 °C. Ik merk wel op dat niet ieder type azijnzuur
     geen bilkomend gevaar heeft. CBC-V zal dus wel bij het wijzigen van leverancier goed na moeten gaan of dat type azijnzuur niet als
     bijlkomend gevaar klasse 3 heeft.
     oEEA, EREZ:            Belangrijk is dat in de vergunning voorschrift 3.2.11 wordt        opgenomen.
      Met vriendelijke groet,
     Veiligheidsconsultant Industriéle veiligheid
     +
      E:
        IE
              5.1.2e
                          |    IEE
                           @vragroningen.nl
     ~~              Veiligheidsregio
                      Groningen
      Postbus 66    |  9700 AB   Groningen
      Bezoekadres:       Sontweg    10  | Groningen
     www.veiligheidsregiogroningen.nl
     www. brandweergroningen.nl
     Dit e-mailbericht is alleen bestemd         voor de geadresseerde(n).     Als dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de
     afzender hiervan       op de hoogte    te stellen door het bericht te retourneren    en  de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen
     rechten worden ontleend.
     Van:
     Verzonden:       maandag
                                EE
                                 10 juli
                                                  cout n>
                                          2023 11:46
     Aan:                      <BENEXETIN
            ERIE] EXETH os.nbeetcompany.com          rc oningen.nl>; [EKERN.      5.1.2e JERE @od-groningen.nl>;
     IEEE                    -
                                                                                                                                                0000001156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075879
     CC:
         BE               EE                   oroningen.nl>
     Onderwerp:     RE: FQ 1108: RE: 2023      Revisievergunning  CBC-V
     Beste
            EES.
     Bijgevoegd   is de MSDS    van  de leverancier  van het azijnzuur 80% dat bij CBCV wordt toegepast.
     Dit azijnzuur heeft volgens     opgave   van de leverancier de ADR klasse 8. Zonder  bijkomend  gevaar 3.
     Dit azijnzuur kan   in mijn   ogen in de  vatenopslag worden geplaatst waarbij   we gebruik kunnen maken    van voorschrift 3.2.11.
     lk hoor graag   jouw   reactie.  Bij voorbaat dank.
     Met                groet,
          ARTIS
     PEUTZ
     Postbus 696
     2700 AR Zoetermeer
     T:  085 IEEE
     E:
          ENE
     W: www.peutz.nl
                        Gpeutz.nl
     Aanwezig: maandag t/m vrijdagochtend
     Van:
                              JEBEN             2 :roningen.nl>
     Verzonden:    vrijdag  7 juli 2023 08:33
     Aan:    ES
                              JEN peuiz.nl>; EE                           JEM        @ od-groningen.nl>;
     IEEE                 > cos. nbeetcompany.com
     CC: 5.12]            EEE                 /croningen.nl>
     Onderwerp:     RE: FQ 1108: RE: 2023      Revisievergunning  CBC-V
     Goedemorgen      [E.
     Gisteren hadden     we over    de telefoon nog  even over de IBC met azijnzuur 80% of deze als bijkomend    gevaar klasse 3 heeft.
     Volgens    ERICards is de ADR klasse 83. Ook       ons Brandweerinterventieboek   Gevaarlijke stoffen geeft ADR klasse 83  aan.
                                                                                                                                       0000001157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075879
        www.ericards.net
         Home   Page
        Advanced Search       Substance                                    ACETIC ACID, GLACIAL          or ACETIC ACID SOLUTION,         more  than 80% acid, by mass
     H                        UN Number                                    2789
     d
         Structure            HIN   (=  Hazard Identification  Number)     83
     Guidance             BADR       Label                                 8+3
     TMi                      AOR Class
                              Classification Code
                                                                           8
                                                                           CF1
         Earther info
      :
                              Packing group                                Il
                              ERIC                                         8-12
                             Emergency Response           Information
                             CORROSIVE              FLAMMABLE SUBSTANCE
                             1. Characteristics
                                  »
                                       Corrosive, causing damage     to skin, eyes and air passages.
                                  +    Flash point  between 23°C and 60°C        (or above 60°C but    product  carried above its Flashpoint).
                                  +
                                       Completely   miscible with water  (more     than  90%).
                             £2. Hazards
                                  «
                                       Heating of container(s) will cause     pressure rise with risk of  bursting and subsequent explosion.
                                  «
                                       Gives off corrosive and irritant fumes, also when       burning.
                                  +
                                       May  form  explosive mixture with air at elevated ambient       temperature.
                                  +
                                       May  attack metals and   produce hydrogen        gas which may form    explosive mixture with air.
      Met     vriendelijke groet,
     Veiligheidsconsultant Industriéle veiligheid
     T                      EEE
     E:
           EEE                      oroningen nl
     # \eiligheidsregio
                       Groningen
     Postbus 66       |  9700 AB       Groningen
     Bezoekadres:          Sontweg         10  | Groningen
     www       .veiligheidsregiogroningen.nl
     www. .brandweergroningen.nl
     Dit e-mailbericht is alleen bestemd                   voor   de   geadresseerde(n).                Als dit bericht niet        voor u     is bedoeld, wordt       u vriendelijk verzocht de
     afzender hiervan op de              hoogte te stellen door het bericht te retourneren                             en  de inhoud niet te         gebruiken. Aan dit bericht kunnen       geen
     rechten worden ontleend.
                                     <                           eutz.nl>
     Verzonden:         donderdag         6 juli  2023 15:26
     pan: IEEE,           EEE
                                  <M
                                 cosunbeetcompany.com
                                                      oon.»
                                                                                      EEE) NEES <HNERIEERN                              os oningen. i>
     cc:
              Es IEE KET coring                         ©                     n>
                                                                                                                                                                                          0000001158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075879
     Onderwerp: FQ      1108: RE: 2023   Revisievergunning CBC-V
     De  aangevraagde opslaghoeveelheid is inderdaad >10.000 kg.
     De  gespecifieerde opslaghoeveelheid bedraagt inderdaad minder dan 10.000 kg, echter betreft dit alleen een specificatie van de
     ADR-geklaseerde stoffen.
     In totaal liggen er in de vatenopslag > 10.000 kg aan goederen opgeslagen waarmee voorschrift 3.2.11 niet bruikbaar is voor deze
     situatie.
     Met                groet,
           A
     PEULZ
     Postbus 696
     2700 AR Zoetermeer
     T:  085  EAE
     E:
         IEEE           Gpeutz.nl
     W:   www.peutz.nl
     Aanwezig: maandag t/m vrijdagochtend
     Van:
           BED             JERE         @od-groningen.nl>
     Verzonden:    woensdag    5 juli 2023 13:59
     Aan:                   EEE                  oroningen.nl>; BEES              © cos unbectcompany.com;
     IEEE              oct.0l>
     CC:
         BE               EEG                oroningen.nl>
     Onderwerp:     RE: 2023  Revisievergunning   CBC-V
     Heren,
     Voor de   vatenopslag     is de maximale    opslagcapaciteit aangevraagd en die     1s > 10.000  kg of| en kan daarmee     niet
     voldoen    aan  de voorwaarden      van genoemd voorschrift 3.2.11 van de PGS       15. Echter, de gespecificeerde
     opslaghoeveelheden zoals          opgenomen in de PGS 15      GAP-analyse  is totaal heel veel minder dan 10.000    kg. Ik hoor
     graag of de aanvraag hier        en op de verplaatsing   van  de azijnzuur nog wordt aangepast. Dit    lijkt de moeite waard omdat
     daarmee de     gelijkwaardigheids—-discussie     van  tafel is.
     Met   vriendelijke groet,
     Vergunningverlener Brzo/RIE-4
     Team Brzo-Noord
     E-mail:
                      IEEEXN      20d
                                       -aroningen.nl
     Telefoon:         0598   -
                                 788 362
                                                                                                                                   0000001159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075879
             koa                 T
      Omgevingsdienst
                  Groningen
      Bezoekadres
      Lloydsweg      17
                                                 &     2
                          -
      9641    KJ Veendam         -
      0598
              -  788 000                         L2
                                                 N
                              -
      Postadres
      Postbus 97      -
                                                 O 70
      9640 AB      Veendam       -              NOOO
      www.od-groningen.nl            -
       Ss printen van   deze e-mail    echt nodig?  Denk aan  de :
     van:
             EXEY     5.1.2¢e   JEEI               Gv coningen.nl>
     Verzonden:     dinsdag 4 juli     2023 14:29
     Aan:   IEEEEECIIN             © cos.nbeet company.com;       IEEE @peutz.n|; [EXER], BEER] <HEREXM              od groningen.nl>
     cc:   BEd               EEE              ov reroningen.nl>
     Onderwerp:      2023     Revisievergunning    CBC-V
     Goedemiddag,
     Zoals   gisteren besproken hierbij mijn vragen/opmerkingen         op de PGS 15    opslag  en achtergrondinformatie  om het
     brandveiligheidsplan vorm te geven.
     PGS 15     opslag
     lk heb het   aangepaste rapport ‘Toetsing opslag verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15, FQ 1108-40-RA-002, d.d. 24 november 2022’
     bekeken.
     Uit de eerdere     rapportage blijkt dat de wand tussen het magazijn en de vatenopslag niet over een vereiste WBDBO beschikt van
     minimaal 60 minuten. Ook is          gebleken dat, voor de opslagvoorzieningen 1 t/m 4, niet bekend is of de deuren en de ventilatieroosters
     in de deuren en of de roosters achter in de muur een WBDBO hebben van minimaal 60 minuten. Hiervoor was in het voorgaande
     rapport aangegeven dat CBC maatregelen zal treffen om aan de vereiste brandwerendheid te voldoen of hiervoor een verzoek tot
     gelijkwaardigheid zal indienen. |k zie dat dit nu uit de rapportage is gehaald, maar de bijlages niet zijn aangepast. Onduidelijk is wat
     nu   de stand  van   zaken is.
     Vatenopslag
     Het voorstel   van    CBC is   om voor   de  vatenopslag beschermingsniveau 2a      aan te houden. PGS 15 stelt in vs 4.2.1 hier echter wel
     randvoorwaarden         aan.  Zo mag onder andere de maximale vloeropperviakie 300 m2 bedragen (op basis van het bijkomend gevaar).
     Wat de    afmeting is van     de vatenopslag is onduidelijk en niet aangegeven in het rapport. Graag zou ik een tekening op schaal, met
     brandwerende       scheidingen ontvangen       om  beter te kunnen beoordelen of   beschermingsniveau    2a op basis van  omvang   mogelijk is.
     Zoals eerder aangegeven heeft beschermingsniveau 2a het uitgangspunt om een brand binnen het desbetreffende
     brandcompartiment te houden, zonder dat een blussing van het desbetreffende brandcompartiment wordt ingezet. Belangrijk                 hierbij
     is dat voldoende koelwater beschikbaar moet           zijn om de hittestraling op de erfgrens en/of de eigen gebouwen te reduceren.
     Daarnaast is    voor    beschermingsniveau 2a van belang dat een snelle branddetectie plaatsvindt met een doormelding naar een
     alarmcentrale.
     In het gewijzigde rapport is de onderbouwing of voldoende koelwater beschikbaar is nog onvoldoende. Zo ontbreekt de
     onderbouwing hoe een eventuele brand beheersbaar is en blijft, zijn mogelijke brandoverslag en -doorslagtrajecten (duidelijke
     tekeningen ontbreken) niet in beeld gebracht en ontbreken eventuele stralingscontouren (als de whdbo door afstand gehaald moet
     worden) om te kunnen beoordelen wat de eventuele effecten op de omgeving zijn (zowel binnen als buiten de inrichting).
     Daarnaast vinden        wij de onderbouwing dat branddetectie achterwege gelaten kan worden niet toereikend. In onze optiek kan de
     portier  een  beginnende brand niet tijdig waarnemen waardoor kostbare tijd verloren gaat voor een adequate inzet door de
                                                                                                                                           0000001160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075879
     brandweer.
     Verder is het      ons niet duidelijk waarom geen CBC geen gebruik maakt van vs 3.2.11 van PGS 15, aangezien het stoffen met ADR-
     klasse 8 betreft. Wel zouden de stoffen die als bijkomend gevaar ADR klasse 3 hebben (volgens mij alleen azijnzuur 80%) apart
     opgeslagen        moeten worden.    Aangezien   dit volgens het rapport van  Peutz over  maximaal 1 IBC   gaat lijkt me  dit redelijk eenvoudig  te
     realiseren.
     Brandveiligheidsplan
     Om het brandveiligheidsplan vorm te geven kan gekeken worden naar:
            e
               PGS 29 “Operationeel plan”
               PGS 29 “Noodplan”
               PGS 15 “Noodplan”
               Seveso richtlijn “Noodplan”
               Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019 “Inhoud bedrijffsbrandweerrapport”
               PGS 6 “Bijlage I”
     Waar het    bij   een  brandveiligheidsplan   om  gaat is dat de brandweer inzicht heeft in de activiteiten en risico’s, welke voorzieningen    er
     zijn en  wat  we van     elkaar mogen verwachten.
     Met  vriendelijke groet,
       SN ed      5.1.2e
     Veiligheidsconsultant       Industriéle veiligheid
     ds
     EE:      5.1.2e
                          J]    six
                            @vrgroningen.nl
     #® \eiligheidsregio
                       Groningen
     Postbus 66      |  9700 AB   Groningen
     Bezoekadres:         Sontweg 10 | Groningen
     www.veiligheidsregiogroningen.nl
     www   .brandweergroningen.nl
     Dit e-mailbericht is alleen bestemd        voor de  geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt   u vriendelijk verzocht de
     afzender hiervan op de        hoogte  te stellen door het bericht te refourneren en de inhoud niet te  gebruiken.   Aan dit bericht kunnen geen
     rechten worden ontleend.
                                                                                                                                               0000001161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>