<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>22760006
        Van:                                 xr      IEFEIRFE
        Verzonden:                          woensdag        11 mei 2022 12:23
        Aan:
                                            EEF                     cosunbeetcompany.com
        CC:
                                                  ZH
                                                          BE      EEE                EEEEDN CXF)
        Onderwerp:                           FW: reactie op stukken      melding brandveilig gebruik   CBC-V Cosun
        Dag    INEZ
        Inderdaad neemt de ODGC de       beoordeling        namens    het  bevoegd   gezag   voor haar  rekening  en het klopt dat
        de VRG slechts hierin     een adviserende rol heeft,        maar   zeker niet minder    belangrijk in deze situatie. Jullie
        hebben al   (gezien hieronder) 1-op-1         contact met de VRG       en wij verzoeken jullie vriendelijk de
        opmerkingen     van                         (VRG)    te verwerken op de    betreffende stukken. Zodra hier     een  akkoord
        op komt vanuit de     VRG, dient   er een melding brandveilig gebruik bouwwerken gedaan te worden bij het
        bevoegd    gezag, waarin alle   maatregelen betreffende de brandveiligheid zijn vastgelegd. Deze melding
        dient  gedaan   te worden omdat het bouwwerk bedoeld is voor meer dan 50 personen en omdat er met
        behulp   van een   gelijkwaardige oplossing        aan   de rechtstreeks werkende voorschriften       van het Bouwbesluit
        2012 voldaan     gaat worden.
        Naast de door de VRG beoordeelde stukken                (gelijkwaardigheden), dienen bij de melding conform artikel
         1.19  van het Bouwbesluit 2012 nog de           volgende    gegevens nog     aangeleverd   te worden:
            e    Een  situatietekening  met    noordpijl      met een  schaal die niet kleiner is dan 1:1.000.
            eo   Een  plattegrondtekening     (schaal niet kleiner dan 1:100) met          daarop aangegeven:
                     —
                              maatvoering   van    het bouwwerk       en  ruimten;
                     —-       hoogte  van  de  aanwezige vloeren boven (en           evt onder) het meetniveau;
                     -
                             gebruiksopperviakte,         en   maximaal aantal personen;
                     "
                              bij ruimten voor meer        dan 25 personen, de      hoogste bezetting    van die ruimte, en
                             opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit;
                     -
                              brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies (inclusief de wettelijk geldende
                             weerstand    branddoorslag         en brandoverslag-eis);
                     -
                             vliuchtroutes;
                     -
                             draairichting   van    alle deuren met daarop het aangewezen aantal personen conform
                              Bouwbesluit 2012;
                     —~       zelfsluitendheid   van     deuren in brandwerende        scheidingen;
                     -
                              sluitwerk van   deuren als bedoeld in artikel 6.25         en  7.12 Bouwbesluit   2012;
                     -
                             viuchtroute-aanduidingen;
                     -
                              noodverlichting conform Bouwbesluit 2012;
                     -
                             oriéntatieverlichting als bedoeld         in artikel 6.5 Bouwbesluit    2012;
                     -
                              brandslanghaspels        en  mobiele brandblusapparaten;
                     -
                             gegevens   en   bescheiden        over de aard   en de plaats  van  de brandveiligheidsinstallaties
                              (brandmeldcentrale        en evt   nevenpaneel);
                     -
                              Programma    van   Eisen    en   verdere gegevens brandmeldinstallatie (BMI)       en
                             ontruimingsinstallatie (QAI);
                     -
                             gegevens   van   de overige aanwezige          brandveiligheidsinstallaties.
                                                                                                                                  0000000052
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>22760006
        Bij het opstellen     van de stukken is het     belangrijk  te weten dat de     melding bedoeld   is voor het gehele
        bouwwerk.
        Laten   we  afspreken dat     we  elkaar  even  op de   hoogte houden betreffende de stand        van  zaken met de VRG
        en  bij een  akkoord op de stukken, de         volgende stap    naar  de    melding  even met elkaar bespreken.
        Mocht je nog vragen of        opmerkingen hebben betreffende het bovenstaande, bel of mail gerust.
        Vetrouwende je hiermee voldoende te hebben               geinformeerd.
        Met   vriendelijke groet,
        Adviseur    Brandveiligheid     -
        0598    -
        06  -
             vrijdagen    niet werkzaam     -
                loa y 5
         Omgevingsdienst
                    Groningen
         Bezoekadres
         Lioydsweg
         Postadres
         Postbus 9/7    -
         www.od-groningen.nl         -
        Van:                      JERE                   Vr groningen.nl>
        Verzonden:    donderdag    31 maart 2022 13:32
        Aan:                       <HEEF                  cosunbeetcompany.com>
        CC:  BE    IEXEXNEFE
                                  HERE © od-groningen.nl>;                   5.1.2¢
                                                                                         <HEEEEEC vrgroningen.nl>
        Onderwerp:     reactie op stukken     melding brandveilig gebruik  CBC-V Cosun
        Hallo EXEC
        Ik heb de onderstaande stukken beoordeeld heb hierover de           volgende    op- en aanmerkingen dan wel aanvullende
        vragen.
                                                                                                                               0000000053
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>22760006
        Deze op- en    aanmerkingen worden ook gedeeld met omgevingsdienst Groningen aangezien zij namens het bevoegd
        gezag   een  beoordeling geven en veiligheidsregio Groningen hierin slechts een adviserende rol heeft.
        Er wordt in de   bouwkundige rapportages met betrekking tot de MCC ruimten en met betrekking tot de
        bouwkundige brandscheidingen opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen hebben betrekking op het correct
        uitgevoerd zijn van brandwerende scheidingen en tekortkomingen bij vluchtmogelijkheden. Welke prioritering en
        planning wordt er aan gekoppeld bij het herstellen of aanpassen van de geconstateerde opmerkingen. Deze
        aanvulling zouden we graag terug zien in het rapport of als bijlage, het is ons belang dat de correcte situatie wordt
        gerealiseerd.
        De  rapportages    NEN 6079 voor de suikerloods en het zeefstation geven weer op welke risico’s                 gestuurd dient te
        worden    om  de kans op een brand te reduceren. Wij kunnen ons vinden in deze redenatie, maar in de uitwerking
        ontbreekt nog de borging van deze risicobeperkende maatregelen. Er wordt wel een toezicht arrangement
        aangehaald, maar de invulling daarvan is nog te summier. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een “heet werken
        procedure” of controle rondes door erkende brandwachten, maar wat dit inhoudt en op welke manier dit invulling
        geeft aan een risicobeperkende maatregel is onduidelijk. Graag ontvangen we dan ook meer info over de borging
        van deze maatregelen.
        Met   vriendelijke groet,
        Veiligheidsconsulent,     team   specialistisch advies
        7
        E: IEEXEDI-              vr croningen. nl
         VEILIGHEIDSREGIO
         GRONINGEN
        Postbus 66                 bezoekadres:  Sontweg  10
        9700 AB  Groningen
        www.brandweer.nl/groningen  &  www.veiligheidsregiogroningen.nl
        Dit emailbericht is alleen bestemd    voor de geadresseerde(n).   Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht
        de afzender hiervan   op de  hoogte  te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te    gebruiken. Aan dit bericht
        kunnen geen rechten worden ontleend.
                                                                                                                                             0000000054
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>