<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141155
                                                           oa                    T
                                                                                                                              '
                                                                                                                                provincie
                                                                                                                                groningen
                                                   Omgevingsdienst
                                                                  Groningen
                                                                                                          Provincie  Groningen
         Nedmag Industries        B.V
                      "     :
                                                                                                          Postadres
         T.a.v. de directie                                                                               Postbus 610
                                                                                                          9700 AP    Groningen
         Postbus 241
         9640 AE VEENDAM                                                                                  STOR
                                                                                                          Sint Jansstraat 4
                                                                                                          9712   JN Groningen
                                                                                                          tr (050)3164911
                                                                                                          @  info@provinciegroningen.nl
         Datum   verzending:                 27 maart 2018
         Behandeld door:
         Telefoonnummer:
         Uw kenmerk /     uw  brief:         -
         Kenmerk    Omgevingsdienst       ~~ Z2018-00004007
         Groningen:
         Kenmerk bevoegd gezag:              -
         Bijlagen:
                                             -
         Onderwerp:                          een milieucontrole, d.d. 8 maart 2018;
                                             vooraankondiging   last onder dwangsom
         Geachte directie,
         Op  8 maart 2018 heeft de heer                  5
                                                                   toezichthouder   van  Omgevingsdienst Groningen,
         namens     provincie Groningen        een  milieucontrole    uitgevoerd bij uw inrichting gelegen aan de
         Billitonweg    1 te Veendam. Deze controle is         uitgevoerd in het bijzijn van de heer IIE
         In deze   brief informeren wij       u over  de bevindingen    van onze  controle.
         Doel controle
         Deze controle betrof        een  milieucontrole   en  had als doel   om vast te  stellen of  uw inrichting       in werking
         is overeenkomstig de volgende aan u verleende en vigerende omgevingsvergunningen:
         eo
               Revisievergunning van 12 februari 2008 (nr. 2008-09213/7, MV) voor de productie van
              magnesiumhoudende en calciumchloride producten.
         eo
                Vergunning van 14 juni 2011 (nr. 2011-27.483/24, MV) voor het vervangen van het de-
              scalingsmiddel CBS-25 door Foodclean CIP-850.
         eo
                Vergunning van 1 september 2014 (nr. 527223) voor een wijziging                in het  stofretour-systeem.
         eo
                Vergunning    van    12 februari 2015 (nr. 552704)       voor het vervangen    en verplaatsen van een
              bovengrondse tank voor de opslag van calciumchloride.
         eo
                Vergunning en ambtshalve wijziging van 23 juni 2015 (nr. 580926)                met  betrekking       tot meerdere
              aspecten.
         o     Maatwerkbesluit       van 20 oktober 2015 (nr. GR-VERG-2015-000067) ten behoeve                    van   het realiseren
              van een    aanvaardbaar bodemrisico.
         eo
                Vergunning    van   27 november 2017 (nr. Z2017-00014342)             voor  de  uitbreiding    van   parelmolen      ten
              behoeve     van  het   fiilnmalen  van  magnesiumhydroxide.
         Bundelt kennis &             ervaring
                                                                                                                                         0000000777
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141155
         Daarnaast zijn op uw inrichting de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en
         Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing. Op grond van de Wet algemene bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd                        om
         toe te zien op de     naleving  van  de op basis     van  deze wetgeving     voor uw   inrichting geldende regels.
         Het toezicht     hierop is uitbesteed    aan  de Omgevingsdienst Groningen.
         Controlepunten
         De    volgende onderdelen     van uw    bedrijf(svoering) zijn gecontroleerd:
          1.    Veiligheid (meldingen    ongewone voorvallen);
         nN     Veiligheid (beheer koeltorens);
         how
         uv
                Lucht  (emissiemetingen 2017);
                Veiligheid (opslag   zoutzuur in
                Algemeen (rondgang bedrijfslocatie).
                                                    IBC’s);
         Bevindingen controle
         Ten aanzien      van de bovenstaande controlepunten is het volgende geconstateerd.
         Ad. 1.    Veiligheid (meldingen    ongewone      voorvallen)
         Vanaf 1 januari tot 8 maart 2018 zijn drie meldingen              van een   ongewoon voorval als bedoeld in
         hoofdstuk 17 Wet milieubeheer bij          ons   binnengekomen.
             Datum ongewoon      | Onderwerp
             voorval
             14 februari 2018       Melding   van een    tijdelijke overschrijding     van de  vergunde emissiegrenswaarde
                                    van  SO: (lijn 3100). De oorzaak       was een    defect aan   de  doseerpomp    van
                                    Mg(OH)2.    De pomp is     gerepareerd.
             5 maart 2018           Melding   van een    tijdelijke overschrijding     van de  vergunde emissiegrenswaarde
                                    voor  stof. De oorzaak      was  het opnieuw opstarten      van   de calcineeroven.
             5 maart 2018           Melding   van een    tijdelijke overschrijding     van de  vergunde emissiegrenswaarde
                                    van  SO; (3200). De oorzaak        was een   defect  aan  de  doseerpomp     van  Mg(OH),. De
                                    pomp is    gerepareerd.
         De ongewone voorvallen        zijn tijdig door    u gemeld.    De  hierbij aangeleverde     gegevens   over  de oorzaak
         van    het voorval, de  omstandigheden       waaronder het voorval zich heeft        voorgedaan     en de  gevolgen  van
         het voorval    vrijgekomen stoffen zijn voldoende inzichtelijk. Wel dient            meer   aandacht te worden
         besteed     aan  gegevens die inzicht geven in de        maatregelen (en de onderbouwing daarvan) die
         preventief worden of zijn getroffen         om  dergelijke voorvallen     in de toekomst te voorkomen.
         De heer                   heeft aangegeven hier       aan  voorgaande opvolging       te geven.
         Ter informatie is hieronder de       werkwijze     voor  het melden    van  ongewone voorvallen nader        uitgewerkt.
         Op basis     van  hoofdstuk 17.2   van   de Wet milieubeheer, bent        u verplicht bij het bevoegd     gezag  melding
         te doen van ongewone voorvallen binnen uw               bedrijf, waardoor milieuschade        ontstaat of kan ontstaan.
         Het    bevoegd   gezag laat het ontvangen       en  afhandelen    van  deze   meldingen, als onderdeel     van  het
         milieutoezicht, door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Het melden                     van een  ongewoon voorval
         aan    de Omgevingsdienst Groningen doet           u  telefonisch via   nummer    050-3180000. Onze        piketdienst is
         24/7 bereikbaar.
         Pagina: 2/6
                                                                                                                                   0000000778
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141155
         De   werkwijze      is als  volgt:
         eo    U meldt het voorval via 050-3180000;
         eo     U wordt in eerste instantie door          een   telefonist(e) te woord gestaan,
         eo    Deze    registreert uitsluitend de basisgegevens,
         eo    Umeldt direct dat sprake is           van  melding     van een  ongewoon voorval      bij uw bedriff.;
         eo
               Uvraagt      om    de dienstdoende piketmedewerker;
         e      U wordt doorverbonden           en  kunt het voorval inhoudelijk toelichten        aan  de toezichthouder.
         Meer informatie         over  het melden     van  ongewone voorvallen kunt         u vinden in de "handreiking maatwerk
         ongewone voorvallen artikel 17.2 Wet milieubeheer".
         Ten aanzien       van    ongewone voorvallen dient          u ons, zodra zij bekend zijn, de gegevens te verstekken
         zoals vermeld in artikel 17.2, tweede lid (zie onder) Wet milieubeheer. In artikel 17.2, tweede lid, Wet
         milieubeheer is        bepaald dat degene die de inrichting drijft dat bestuursorgaan tevens, zodra zij bekend
         zijn, de gegevens verstrekt met            betrekking     tot:
         a)    de oorzaken        van  het voorval    en  de  omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan,
         b)    de ten gevolge        van  het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen,
         ¢)    andere gegevens die           van belang zijn     om   de aard en  de ernst   van de gevolgen     voor  het milieu  van
               het voorval te kunnen beoordelen,
         d)    de  maatregelen die zijn         genomen of worden overwogen             om  de gevolgen   van het voorval te
               voorkomen,        te  beperken of ongedaan         te  maken,
         e)    de  maatregelen die zijn         genomen of worden overwogen             om te  voorkomen dat      een zodanig voorval
               zich  nogmaals        kan voordoen.
         Ad. 2.     Veiligheid (beheer koeltorens)
         Binnen de      inrichting zijn     zes koeltorens aanwezig die zoutoplossingen koelen voor het MgO- en CaCl;
         proces. Gezien hun          werking worden deze beschouwd als natte koeltorens waarop artikel 3.16a en
         3.16b    van   het Activiteitenbesluit milieubeheer           van  toepassing is. Om    aan  deze artikelen invulling te
         geven heeft       u  de beschikking      over een    legionella beheersplan/risicoanalyse (d.d.       1   september 2015).
         Hierin is   o0.a.  de  volgende informatie vastgelegd:
         eo    aard   en   kwaliteit   van  het water dat wordt gebruikt        (zoutoplossingen);
         oe    de  bedrijfsvoering       en   werking   van  de koeltorens,
         eo    het onderhoud aan de koeltorens,
         es    controle op       legionella (vastgesteld op       1 x per 5 jaar),
         eo    de risico’s     voor   de omgeving      (geclassificeerd als risicocategorie 3);
         e     het resultaat       van  uitgevoerde analyses       op  aanwezigheid     van legionella (géén legionella
               aangetroffen).
         Op basis    van     de door    uitgevoerde risicoanalyse blijkt de kans         op  aanwezigheid   van    legionella in
         de koeltorens verwaarloosbaar. Dit komt door het te koelen medium                       (zoutoplossingen)      en de relatief
         hoge ingangstemperatuur              van  de  zoutoplossing (65 °C). Legionella kan in dit milieu niet (over-)leven.
         Dit wordt door        u  gemonitord door het        uitvoeren   van  periodieke analyses     op de aanwezigheid van
         legionella.     Uit de   analyseresultaten      van  2016    en 2017   blijkt dat de aanwezige legionellabacterie in de
         koeltorens ruim onder de 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter                        liggen (= verwaarloosbaar).
         Op basis    van     bovenstaande informatie concluderen wij dat              u voldoende   invulling geeft    aan artikel
         3.16a    en  3.16b     van   het Activiteitenbesluit milieubeheer.
         Pagina: 3/6
                                                                                                                                       0000000779
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141155
         Ad. 3.      Lucht (emissiemetingen 2017)
         Op   1  januari 2016 is de      4e tranche van het Activiteitenbesluit milieubeheer           (AB) in werking getreden.
         Het normatieve       gedeelte    van  de NeR, inclusief het      controleregime, valt    nu  onder  afdeling 2.3   van   het
         AB.   Bij IPPC installaties (waar     uw  bedrijf  onder valt)    waar  in de BBT-conclusies emissie-eisen         zijn
         aangegeven       gelden alleen de artikelen      2.4 lid 2   van   afdeling  2.3. Voor   uw  inrichting gelden
         voor    de luchtemissies BBT conclusies (vanuit de Bref anorganische bulk)                 en gelden de   emissie-eisen uit
         de omgevingsvergunning            van  23 juni 2015 met zaaknummer 580926. Tijdens de inspectie zijn de
         (lucht)voorschriften 1.1.1, 1.1.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 gecontroleerd.
         In 2017 heeft u alle      vergunningsplichtige emissiepunten door              een  geaccrediteerd meetbureau laten
         bemonsteren &        analyseren     op de uitstoot   van   CO, SO2, NOx, HCL      en  stof. Hiervan zijn de meet-
         resultaten     vastgelegd    in het meetrapport van 24         september    2017 met kenmerk       217035/R04/EHb.
         Dit rapport is door      ons   beoordeeld.
         In  hoofdstuk 6     van  het meetrapport (evaluatie         en  conclusie) wordt gesteld dat de emissie-
         meetresultaten      voor   alle emissiepunten voldoen         aan de geldende emissie-eisen (mg/Nms3) uit de
         vergunning. Echter, uit        onze   beoordeling    is  gebleken dat voor de meetwaarde welke is getoetst
         (tabel 5.1 uit het meetrapport) géén rekening is gehouden                  met  voorschrift 1.2.7.
          Voorschrift 1.2.7 luidt als volgt:
         De   periodieke meting       moet bestaan uit drie       deelmetingen      van elk minimaal    een half uur. Bij  een   serie
         van    ‘n’ deelmetingen     moet het    gemiddelde      meetresultaat worden verminderd met de waarde               voor  de
         totale meetonzekerheid gedeeld door             /n.
         Het meetbureau heeft         voor   de te toetsen meetwaarde de volgende formule gehanteerd: “maximale
         emissie concentratie” verminderd met de standaard “correctie meetonzekerheid”. Er is                       hierbij  geen
         rekening gehouden         met   vergunningsvoorschrift        1.2.7. De toegepaste meetonzekerheden           zijn niet
         correct berekend en       vastgesteld, waardoor         in het meetrapport niet de      juiste meetwaarden zijn getoetst
         aan   de   geldende    emissie-eisen. Hiermee overtreed           u het betreffende    vergunningsvoorschrift.
         De conclusie, dat alle      emissiepunten voldoen          aan  de emissie-eisen, kan dan ook nog niet worden
         getrokken.
         Conform de       handhavingsstrategie       leidt deze    overtreding   tot een   vooraankondiging     last onder
         dwangsom.        U dient binnen 2 maanden         na  verzending     van  deze brief de   overtreding   van  het voorschrift
         1.2.7 te hebben       beéindigd.    Dit kunt  u doen door      een   aangepast meetrapport      aan ons   op te sturen dat
         voldoet     aan  de vereisten uit voorschrift 1.2.7.
         Ad. 4.      Veiligheid (opslag     zoutzuur in   IBC’s)
         De   inpandige zoutzuuropslag          met IBC’s is   geinspecteerd.     Deze   opslag   moet voldoen aan de eisen uit
         voorschrift 3.2.1 uit de omgevingsvergunning                van  2015.
         Pagina: 4/6
                                                                                                                                       0000000780
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141155
          Voorschrift 3.2.1 luidt als volgt:
         De   opslagvoorziening       voor   de  opslag  van zoutzuur     in  verpakking    moet aan de     volgende    eisen voldoen:
         eo     het gedeelte    waar  de   opslag plaatsvindt,   mag alleen      voor  de opslag   van zoutzuur      worden benut;
         eo     werk  en  opslag   moet    duidelijk  van elkaar zijn   gescheiden door middel         van  gevaar pictogrammen
                en door middel      van  ofwel  een  fysieke scheiding,     zoals  een  hekwerk of gaas, of door        een  vrije  zone
                met  duidelijk   vaste  markering op de vioer, die       zo  groot is dat werkzaamheden, inclusief intern
                transport, geen effect kunnen hebben op de opslag.
         Daarnaast moet de         opslagvoorziening voldoen        aan   de voorschriften 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7,
         3.2.9, 3.2.12     en  de voorschriften     van  de paragrafen 3.4, 3.9, 3.11,        3.13 tot  en met    3.19, 3.3.21    en
         3.23    van  hoofdstuk 3     van   de PGS15.:2011.
         Tijdens de inspectie zijn de volgende overtredingen geconstateerd:
         ¢     In de  stelling worden      niet alleen IBC’s met zoutzuur       opgeslagen     maar   ook andere IBC’s,     waarvan     de
               inhoud als niet     gevaarlijk   wordt beschouwd. Echter, voorschrift 3.2.1 stelt dat het             gedeelte   waar    de
               opslag   van zoutzuur      plaatsvindt alleen   mag worden       gebruikt   voor  de  opslag   van   zoutzuur;
         e¢    De  stelling  is onvoldoende tegen       aanrijden beveiligd (verplichting PGS15:2011 [vs. 3.4.2]);
         e     Aan de    buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en), ontbreken
               waarschuwingsborden die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden
               (verplichting PGS15:2011 [vs. 3.16.1]).
         Conform de       handhavingsstrategie       leiden deze    overtredingen     tot een  vooraankondiging        last onder
         dwangsom.       U dient binnen 2 maanden          na verzending     van  deze brief de    genoemde overtredingen           van
         het voorschrift 3.2.1 te hebben          beéindigd.
         Ad. 5.     Algemeen (rondgang bedrijfslocatie)
         Naar    aanleiding   van   de rondgang     over  het bedrijfsterrein hebben wij       geen   opmerkingen.
         Voornemen       opleggen last onder dwangsom
         U dient de    overtredingen genoemd onder ad.            3  en  ad. 4  ongedaan     te maken binnen de daarvoor
         gestelde termijnen.       Na  afloop   van  deze termijnen zal      er opnieuw    een  controle   plaats vinden. Indien
         tijdens   deze controle     blijkt  dat de bedoelde    overtreding     niet is beéindigd,    zullen wij   u op  grond   van
         artikel 5:32    van  de  Algemene      wet bestuursrecht per      overtreding    een  last onder    dwangsom opleggen.
         Bij een   last onder   dwangsom wordt, bij het voortduren van de overtreding,                 per keer   en/of   per
         tijJdseenheid    een  geldbedrag verbeurd.
         Zienswijze
         Wij stellen   u  in de  gelegenheid      uw zienswijze op dit     voornemen te      geven. Dit kunt    u  binnen twee
         weken     na verzenddatum        van  deze brief doen. U kunt       uw  zienswijze mondeling of, bij voorkeur,
                                                                                                                                 5.1.2¢
         schriftelijk   geven. Voor     een   mondelinge zienswijze kunt        u contact   opnemen met de heer
         Uw    schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700
         AP   Groningen. Wij maken u erop attent dat u in uw zienswijze nog geen bezwaar kunt maken. Dit kan
         pas tegen     ons  dwangsombesluit.
         Pagina: 5/6
                                                                                                                                           0000000781
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141155
         Tot slot
         Heeft   u naar             van  deze brief nog vragen of  opmerkingen, dan kunt  u contact  opnemen met
         de heer
                        Aghlehiing
                          5.1.2e
                                   van  de afdeling Toezicht  en Handhaving  van de Omgevingsdienst Groningen.    In
         het briefhoofd is aangegeven op welk telefoonnummer         en email-adres u de heer     512e
                                                                                                           kunt
         bereiken. Bij  correspondentie    over deze brief verzoeken wij u het kenmerk  van deze brief te vermelden.
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten     van  Groningen,
         namens dezen,
         Directeur   Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 6/6
                                                                                                                     0000000782
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>