<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141080
                                                              loa
                                                       Omgevingsdienst
                                                                        Groningen
                                                                                                              Provincie  Groningen
         Nedmag Industries        BV
               §      i                                                                                       Postadres
         De directie
                                                                                                              Postbus 610
         Postbus 241                                                                                          9700 AP    Groningen
         9641 KZ VEENDAM
                                                                                                              Bezoekadres
                                                                                                              Sint Jansstraat 4
                                                                                                              9712   JN Groningen
                                                                                                              t (050) 3164911
                                                                                                              e  info@provinciegroningen.nl
         Datum    verzending:                   22 oktober 2018
         Behandeld door:                      de heer          5.1.2e
         Telefoonnummer:                        512%
                                              |
         Uw kenmerk /      uw brief:
         Kenmerk     Omgevingsdienst       ~~ Z2018-00009810
         Groningen:
         Kenmerk bevoegd gezag:
         Bijlagen:
         Onderwerp:                             milieucontrole, d.d. 8 oktober 2018
         Geachte directie,
         Op  8 oktober 2018 heeft de heer                                  toezichthouder   van Omgevingsdienst Groningen,
         namens      provincie Groningen          een  milieucontrole      uitgevoerd bij uw inrichting gelegen     aan   de
                         1 te Veendam. Deze controle is              uitgevoerd in het bijzijn van de heer
                                                                                                                         12e
         Billitonweg
         In deze    brief informeren wij         u over  de bevindingen      van onze   controle.
         Doel controle
         Deze controle betrof        een  milieucontrole       en    had als doel  om vast te  stellen of uw  inrichting     in werking
         is overeenkomstig de volgende               aan u  verleende     en vigerende omgevingsvergunningen:
         se
              revisievergunning        van    12   februari 2008 (nr. 2008-09213/7, MV) voor de productie               van
              magnesiumhoudende             en    calciumchloride       producten.
         eo
              vergunning      van 14 juni       2011 (nr. 2011-27.483/24, MV)           voor het vervangen    van  scalingsmiddel.
         es
              vergunning      van   I  september 2014 (nr. 527223)             voor een  wijziging  in het stofretour-systeem.
         eo
              vergunning      van   12 februari 2015 (nr. 552704)             voor het vervangen   en  verplaatsen    van een
              bovengrondse tank          voor     de opslag   van     calciumchloride.
         eo
              vergunning      en  ambtshalve wijziging          van    23 juni 2015 (nr.   580926)  met  betrekking     tot meerdere
              aspecten.
         eo      maatwerkbesluit      van 20 oktober 2015 (nr. GR-VERG-2015-000067) ten behoeve                      van   het realiseren
              van een     aanvaardbaar bodemrisico.
         eo
              vergunning      van  27 november 2017 (nr. Z2017-00014342)                   voor de uitbreiding    van een     parelmolen
              ten behoeve van het         fijnmalen      van magnesiumhydroxide.
         Daarnaast      zijn op uw inrichting de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteiten-
         regeling milieubeheer van toepassing. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om toe te zien op de
         Bundelt kennis &              ervaring
                                                                                                                                            0000000077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141080
         naleving      van de op basis   van   deze wetgeving      voor uw    inrichting geldende regels.     Het toezicht hierop  is
         uitbesteed      aan de Omgevingsdienst Groningen.
         Controlepunten
         De     volgende onderdelen     van uw     bedrijf(-svoering) zijn gecontroleerd:
         =       Meldingen   ongewone voorvallen        en  klachten;
                 Onderhoudstop;
         wWwN
         av
                 Emissiemetingen 2018;
         hh      Zoutzuur   opslagtanks;
                 Noodstroomvoorziening;
                 Rondgang bedrijfslocatie.
         Bevindingen controle
         Ten aanzien       van de bovenstaande       controlepunten      is het volgende geconstateerd.
         Ad. 1. Meldingen ongewone voorvallen              en   klachten
         Binnen de      periode 8  maart 2018      (de laatst uitgevoerde milieucontrole) tot 8 oktober 2018 is de
         onderstaande       melding   van een    ongewoon voorval, als bedoeld in hoofdstuk 17 Wet milieubeheer, door
         ons     ontvangen. Daarnaast is      er een  klacht   van een    omwonende       bij ons binnengekomen.
              Datum ongewoon voorval            Onderwerp
              12 september 2018                 Melding van een lekkage van de ondergrondse afvalwaterleiding (VKA).
                                                Het leidingdeel is uitgegraven. De oorzaak bleek een lekkende
                                                verbinding    te  zijn van een   oude reparatie. Deze is hersteld. Aanvullend
                                                is direct een    bronnering geplaatst      om   de verontreiniging (zout water)
                                                weg te pompen.
              12 april 2018                     Stofklacht, afkomstig      van een    omwonende.
                                                De oorzaak bleek       een  tijdens onderhoudswerkzaamheden
                                                losgekoppelde bocht, in een leiding van de voordroger van de ESP,              te
                                                zijn. Door deze open verbinding          met de buitenlucht is het    aanwezige
                                                materiaal   (magnesium)      aan   de  binnenzijde van de leiding losgekomen.
                                                De  leiding  is  daarop   zo  snel  mogelijk dicht gemaakt.
         Het ongewone voorval is         tijdig door   u gemeld.     De  hierbij aangeleverde     gegevens    over de oorzaak  van
         het voorval, de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan                        en  de door u getroffen
         maatrelen zijn voldoende         inzichtelijk.
         Ad. 2.       Onderhoudstop
         De     (najaar)onderhoudsstop       staat gepland voor de periode van          25 oktober tot 9 november 2018.
         In deze     periode zal daardoor minder effluent worden geloosd.                De 3200   lijn (calciner + schachtoven) is
         tot 27 november 2018 niet in           werking   in verband met extra werkzaamheden.
         Ad. 3.      Emissiemetingen 2018.
         In    juni 2018 heeft   u alle vergunningsplichtige emissiepunten door een geaccrediteerd meetbureau
         laten bemonsteren        en analyseren     op de uitstoot van CO, SOz, NOx, HCL en stof. Uit deze gegevens zal
         worden      vastgesteld of de    emissie uitstoot voldoet       aan  de  gestelde    eisen zoals opgenomen in de
         vergunningsvoorschriften          1.1.1, 1.1.2   en  1.1.3   (omgevingsvergunning        van  23 juni 2015). Het
         Pagina: 2/3
                                                                                                                                      0000000078
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141080
         meetrapport     was   tijdens de milieucontrole       nog niet beschikbaar. De     afspraak    is gemaakt dat het
         definitieve meetrapport direct         aan de toezichthouder zal worden         opgestuurd    zodra deze beschikbaar
         is, dan wel uiterlijk   voor   1  januari 2019.
         Ad. 4.     Zoutzuur opslagtanks
         Tijdens de milieucontrole zijn de volgende zoutzuuropslagtanks geinspecteerd:
           Opslagtank            Inhoud                  Leeftijd
           T_2010                178 m3                  34 jaar
           T.2011                200 m3                  11  jaar
           T_1040                30 m3                   19  jaar
         Ondanks dat het gebruik          van deze zoutzuuropslagtanks wel als activiteit door           u  is aangevraagd zijn
         voor   het ontwerp, het beheer        en het onderhoud     van   deze  opslagtanks    geen eisen dan wel voorschriften
         in uw   vigerende omgevingsvergunningen             opgenomen.     Op dit   moment zouden       dergelijke opslagtanks
         getoetst worden      aan   de PGS31,    maar  deze PGS is    (nog)  niet in  uw  vergunning verwerkt.
         Tijdens de milieucontrole heeft         u aan  de toezichthouder diverse controle-         en onderhoudsdocumentatie
         overgelegd     waaruit   blijkt dat de opslagtanks periodiek worden gecontroleerd             en   zijn opgenomen     in uw
         onderhoudsmanagementsysteem.               Zo worden     periodiek  diverse   veiligheden   op de    opslagtanks (zoals de
         hoog    niveau  alarmeringen) getest       en vinden (visueel) in-    en  uitwendige    controles    plaats. Wij hebben   op
         basis   van een  uitgevoerde visuele controle         van de zoutzuuropslagtanks        en de door     u overgelegde
         controle-    en onderhoudsdocumentatie, geen reden              tot het maken van     opmerkingen.
         Ad. 5.     Noodstroomvoorziening
         Voor het ontwerp, beheer          en onderhoud     van uw   noodstroomaggregaat zijn de voorschriften            14.1.1 tot
         en met    14.2.7 uit uw    omgevingsvergunning         van  12 februari 2008     van toepassing.      De  naleving van
         deze voorschriften is      gecontroleerd, hierbij zijn     geen   overtredingen    dan wel   tekortkomingen
         vastgesteld.
         Ad. 6.     Rondgang bedrijfslocatie
         Bij de rondgang     over   het  bedrijfsterrein zijn   geen   strijdigheden    met de  vergunning of overtredingen
         van   wettelijke regels geconstateerd.
         Tot slot
         Heeft   u naar  aanleiding    van   deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt            u contact    opnemen met
                           XP
         de heer                     van   de  afdeling Toezicht    en  Handhaving     van de  Omgevingsdienst Groningen.         In
         het briefhoofd is aangegeven op welk telefoonnummer                 en  email-adres    u de heer                 kunt
         bereiken. Bij correspondentie         over  deze brief verzoeken wij     u  het kenmerk    van   deze brief te vermelden.
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten        van   Groningen,
         namens dezen,
         Directeur    Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 3/3
                                                                                                                                      0000000079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>