<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141267
    To.        BESTE                                      mag.)
    From:       IEEE              © hovenk.nl
    Sent:      Tue 24-8-2021 8:47:07
    Subject:    RE: H5113    -
                                olieafscheider
     Beste
     Hier nog een toelichting betreffende de filmpjes.
     Opslag H5113:
     Video (2).mpg
     Video (3).mpg
     Video (4).mpg
     Opmerking Wazo: De leidingen zien er goed uit er zijn geen breuken, scheuren of problemen te zien.
     De lining van de opvangputten verkeerd nog in goede staat.
     Spoelplaats:
     Video (high).mp4
     Video.mpg
     Video (1).mpg
     Opmerking Wazo: De leiding zijn in goede staat, geen scheuren, breuken of problemen te zien. Er zit echter wel een deel
     aangekoekt materiaal in de leiding, deze is grotendeels door wazo verwijderd, één deel was echter zo aangekoekt dat deze met
     speciale apparatuur verwijderd moet worden. Advies is om deze leiding goed te reinigen en dan jaarlijks (naar wens) goed door te
     spoelen.
     De lining van de opvangputten verkeerd nog in goede staat.
     Hier nog foto’s  van  de putten zelf   (wachtwoord   J EXE:
                         5.1.2i
     Met  vriendelijke groeten,
                  HOVENK
               Belonrepsralie
                                       Vioerieclinek
    E-mail: IEEE           Chovenk. nl
    Website: https: //www. hovenk. nl
     Telefoon: 0524       221845
                       —
     Mobiel: 06_—
    Verzonden:   dinsdag   24
                                  <EEEEFTIE
                                augustus 2021 08:40
                                                   \edmag.nl>
    Aan:   IEEESER         @hovenk.nl'     <JIEEEFEEED     @hovenk.nl>;                  <IEEEETI@ Nedmag.nl>,
     EEF                  jssel.com>
    Onderwerp:    RE: H5113     -
                                  olieafscheider
     Hallo
     Hierbij een vraag betreffende de filmpjes.
     Zijn de filmpjes 1 t/m 4 de “werksituaties”     en film zonder nr het eindresultaat (met nog 1 aangroei brok aan de bovenzijde)?
      Met  vriendelijke groet,
     Van:  EER              © hovenk.nl <|IIEEEIR          © hovenk.nl>
    Verzonden:   maandag 23 augustus 2021 14:49
                                                                                                                                   0000001637
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141267
    Aan:                5.1.20                          Nedmag.nl>;      IEEE           <              Nedmag.ni>;
      4     5.1.2e          Dijssel.com>
    Onderwerp:      RE: H5113       -
                                      olieafscheider
     Beste Heren,
     Ik heb ze   zelf  afgespeeld      met VLC media      player. Het kan  kloppen dat windows media player deze   niet kan afspelen (ondersteunt
     sommige formaten niet).
     VLC kun je hier downloaden            (filmpje kun je als het   programma is  geinstalleerd naar het schermpje van  het programma   toeslepen):
     https://www.videolan.org/vic/
     Mocht het niet lukken laat het dan           maar even     weten, dan kan ik nog  proberen  ze te converteren naar een  ander formaat.
     Met  vriendelijke groeten,
                                           Viberiecliniekx
    E-mail: mn. INNEEEZE        Chovenk. nl
    Website: https: //www. hovenk. nl
     Telefoon: 0524         —
                               221845
     Mobiel: 06
                    _—
    Verzonden:     maandag
                                       EEN \cdmag.nl>
                                  23 augustus 2021 13:09
    Aan:
          IEEEXETIEES 5s¢.com>  @hovenk.n!'<ENEKETRNED @hovenk.nl>;              EEE             <             Nedmag.nl>;
     EEE
    Onderwerp:      RE: H5113       -
                                      olieafscheider
     Hallo,
     Ik heb de   filmpjes gedownload,         maar   kan   ze niet afspelen.
     Hoe is dat   bij jullie?
      Met vriendelijke groet,
     Van:  IEE                   © hovenk.n! <|IIEE                @ hovenk.nl>
    Verzonden:     donderdag 19 augustus 2021 14:00
                                                                         IEEE
    Aan:
                        5.1.2¢
                                     <                  Nedmag.nl>;                     <HEEEXI Nedmag.nl>
    cc:
    Onderwerp:      RE: H5113
                               ETI
                                    -
                                                   i/sse |.com>
                                      olieafscheider
     Goedemiddag,
     Bij deze nog de       link  naar  de inspectiefilmpjes:
                                                                   5.1.2
     Met  vriendelijke groeten,
                Belonrepsaralie
                                           Vioerteciiniek
    E-mail: IEEE                Chovenk. nl
    Website: https: //www. hovenk. nl
                                                                                                                                            0000001638
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141267
     Telefoon: 0524                   LL
                              —
     Mobiel: IEEE 06   —
                                  in
     Van:   rm                                  nl <PNIEER           © hovenk.nl>
    Verzonden: wiideg             23 juli  2021 11:26
    Aan:     iI
                             1.26
                                           <IHEEE. \cdmag.nl>;                              <             Nedmag.nl>
    cc:
                      RE: H5113
                                  EE
                                          olieafscheider
                                                         5c).com>
    Onderwerp:                         -
     Heren,
     Een  update betreffende de olieafscheiders.
     Hierbij het werkrapport van WAZO riool. Ik heb                 tevens de datum   aangepast van het rapport wat ik eerder heb gemaakt.
     Inspectiefilmpjes en foto’s volgen nog.
     Met vriendelijke groet,
                     1OVENK                    Vioerfec/iniek
    E-mail:            SAFE        Chovenk. nl
    Website: https: //www. hovenk. nl
     Telefoon: 0524           —
                                  221845
     Mobiel:      06
                       —
                                            BEE              \cdmag.nl>
                                  25 juni- 08:       08
    Varzande:n: vrijdag
              12¢        ZEEE
                                    <JEEFE2 \edmag.nl>
    cc:         5.1.2e
                                 <HEEEEC sscl.com>;                    EEE          @hovenk.nl' <JIEENR         @ hovenk.nl>
    Onderwerp:        RE: H5113        -
                                          olieafscheider
     Hoi
     Het  rapport heeft als datum 23-9-2020 terwijl de acties in 2021 zijn uitgevoerd aldus paragraaf 2.2.1.
     Kan   men     de datum in        voorpagina aanpassen?
      Met   vriendelijke groet,
     Van:                  5.1.26
                                     <IEEE> \edmag.nl>
    Verzonden:       donderdag 24 juni 2021 10:50
        :   BiB
                               :
                                                           Nedmag.nl>
    cc:                          <HEEEE              © ijssel.com>;    EEESE        @hovenk.nl' <|EEEI          @hovenk.nl>
    Onderwerp:        FW: H5113          -
                                           olieafscheider
     Ter  info,
     Onderstaande moet nog uitgevoerd worden.
     Ik denk dat we de volgende actie moeten ondernemen:
              »
                 Olieafscheider leeg laten zuigen, schoonmaken en lining controleren van de olieafscheider en slibopvangput
              (fotorapportage)
              e
                 Updaten rapport van jaarlijkse interne inspectie door ons (gedeeltelijk al klaar, zie bijlage), CIEE er ook
              gegevens beschikbaar van eerdere visuele inspecties van de olieafscheider (foto’s, ingevuld inspectieformulier etc.)?
              e
                 Vermelden in het rapport welke maatregelen er nu genomen om te zorgen dat de afscheider in goede staat blijft
     Mocht dit niet voldoen zijn:
              e
                 Camera inspectie van de olieafscheiders              van de wasplaats en H5113
      Met   vriendelijke groet,
                                                                                                                                           0000001639
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141267
     Van:  IEEE             © hovenk.n! <|IIEEEIR @hovenk.nl>
    Verzonden:    dinsdag 22 juni 2021 15:00
    Aan:                   CET
    Onderwerp: H5113 olieafscheider
                          -
                                            ©  5s¢.com>; IEEE              <HEEECE         \ cd mag n>
     Beste
     Beste
     In de  bijlage een update van het rapport van H5113. Uit de naar ons aangeleverde informatie (mail van EES              5.1.2e      kan ik
     opmaken     dat er alleen gevraagd  wordt  een  controle te doen van de  conditie van de  opvangkelder.  Er wordt niet gesproken over de
                                 ik
     bedrijfsriolering. Ook zag dat er niet direct gevraagd werd om de olieafscheider van de spuitplaats te controleren (wel verstandig
     om deze ook gelijk mee te nemen).
     Ik denk dat we de volgende actie moeten ondernemen:
             e
               Olieafscheider leeg laten zuigen, schoonmaken en lining controleren van de olieafscheider en slibopvangput
             (fotorapportage)
             e
               Updaten rapport van jaarlijkse interne inspectie door ons (gedeeltelijk al klaar, zie bijlage), CIEE              zijn er ook
            gegevens beschikbaar van eerdere visuele inspecties van de olieafscheider (foto’s, ingevuld inspectieformulier etc.)?
             e
               Vermelden in het rapport welke maatregelen er nu genomen om te zorgen dat de afscheider in goede staat blijft
     Mocht dit niet voldoen zijn:
             e
               Camera inspectie van de olieafscheiders    van  de wasplaats  en H5113
     Verder zie ik niet dat  er een camera   inspectie geéist wordt van de  gehele bedrijfsriolering.
     Met  vriendelijke groet,
                  HOVENK
                Belonrspsralie
                                     Vioertecliniek
    E-mail:  n. [IEE ¢hovenk. nl
    Website: https:    //www. hovenk. nl
     Telefoon: 0524     —
                          221845
     Mobiel: 06
                   —
                                                                                                                                        0000001640
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>