<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141225
                             loa T
                        Omgevingsdienst
                                Groningen
         Nedmag Industries Mining & Manufacturing
         B.V.      -
                     lekkage Calciumchloride 27-06-2019
                                                      -
         -
            02.56      uur -
                             PMN 6070364
         2 juli 2019
                                 Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V
                                 Billitonweg
                                 Veendam
                                                                              0000001227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141225
         Inhoudspagina
         Inhoudspagina                                                                                                  Z2
         Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. -
                                                         lekkage Calciumchloride -
                                                                                   27-06-2019 -
                                                                                                02.56 uur -
                                                                                                            PMN 6070364 3
         Samenvatting                                                                                                   3
         Openstaande overtredingen                                                                                      4
         Checklistvragen en antwoorden                                                                                  5
         algemeen                                                                                                       5
         02. binnenkomst   -
                             ongewoon voorval                                                                           9
         04. ernst en omvang                                                                                            9
         05. afhandeling                                                                                               10
         05. afhandeling   ongewoon voorval                                                                            10
                         -
         06. afhandeling                                                                                               10
                                                                                                                           0000001228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141225
         Nedmag Industries Mining                  & Manufacturing B.V.   -
                                                                            lekkage
         Calciumchloride            -
                                       27-06-2019 02.56 uur PMN 6070364
                                                       -                -
          Naam:            Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V
          Behandelaar:
          Locatie:         Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V
          Adres:           Billitonweg
          Postcode:
          Plaats:          Veendam
          Datum checklist: 27 juni 2019
         Samenvatting
          Viragen:                           15
          Openstaande overtredingen:         1
          Ongedaan gemaakte overtredingen: 0
          Openstaande taken:                 0
          Afgehandelde taken:                0
          Opmerkingen:                       3
                                                                                    0000001229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141225
         Openstaande overtredingen
          Er zijn geen maatregelen getroffen.
                                              0000001230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141225
         Checklistvragen                en    antwoorden
         algemeen
          Gebruik deze vraag         voor  het  registreren   van  algemene aandachtspunten           en
          opmerkingen.
          Antwoord: Ja
          Opmerkingen:
           Wegstromen van Calciumchloride naar milieu compartiment bodem.
           Voorval is gemeld door de heer |[EXIFER                       (wachtchef van dienst). Door het
           bezwijken van opslagtank 1006 is volgens een eerste schatting 700 kuub Calciumchloride
           verloren gegaan. Het bezwijken ging gepaard met veel geluid, hierdoor is het voorval dan ook
           ontdekt. door de kracht van de vloeistof zijn de natte koeltorens met de nummers 1004 A, Ben C
           vernield, of defect geraakt.
           Visueel te samen    met de heer                      vastgesteld dat er geen Calciumchloride in het
           Wildervankkanaal is    gestroomd.     wel is een hoeveelheid Calciumchloride in een sloot/greppel
           terechtgekomen echter deze stond niet in verbinding met een rioolstelsel of ander
           oppervlaktewater. Sloot/greppel bevindt zicht binnen de inrichtingsgrens. De vrijgekomen
           hoeveelheid Calciumchloride is opgevangen middels het gotenstelsel en wordt via de
           bedrijfsafvalwaterzuivering afgevoerd naar de veenkoloniale afvalwaterafvoerpijp.
           Door Nedmag wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het bezwijken. Door mij
           aangegeven om ook de overige opslagreservoirs mee te nemen in de studie. Nedmag vermoed
           dat het getroffen gedeelte van de plant 3 weken geen productie kan draaien.
                         op 28 juni 2019 10:54)
          Documenten:
           B3390EB5-764B-44B3-8337-0620E9737226.jpeg                           op 28 juni 2019 10:31)
                                                                                                               0000001231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141225
         DB31E6A8-BDC0-496C-92E6-6096F81BA22D.jpeg        op 28 juni 2019 10:31)
         8FAF2D40-13D7-4633-AE73-F5FF7F88A806.jpeq [ERE- 25» 2019 10:51)
         AA126044-7AB5-478C-BB8B-C7A68806F8AA.jpeq INNEENM»  -5 01  2019 10:31)
                                                                                 0000001232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141225
         85ED9B60-FEFF-48F9-AB9D-2FEC9A5BES61.jpeq IEEE»    ~: un  2019 10:31)
         1FCF5CA5-92F2-46B7-9711-0E80C513AE16.jpeq INEEEZN» 5  uni 2019 10:31)
                                                                               0000001233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141225
         6EEB20D9-D90D-424E-95F5-4FBE7E70BCOE.jpeq INNER. >:        2019 10-51)
         396AB8D9-E1EC-4FOF-A140-FC2E1734B288.jpeg      op 28 juni 2019 10:31)
         9E00A934-C2D3-4AF6-A824-B2DC92702C1B.jpeg       op 28 juni 2019 10:31)
                                                                                0000001234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141225
                                                                       bp 28 juni 2019 10:32)
                                                                        op 28 juni 2019 10:32)
         02. binnenkomst    -
                              ongewoon voorval
          Op welk tijdstip is het ongewoon voorval gemeld?
          Antwoord: 02:55
          registreer de gegevens    van de melder
          Antwoord: De heer                               pnedmag.nl,                    Kamco Nedmag
          Geef een  beschrijving  van het ongewoon voorval.
          Antwoord. Lekkage van opslagreservoir T1006. 1ste schatting dat  700 kuub Calciumchloride is
                    gelekt. Oorzaak bezwijken opslagtank (Kunststof).
         04. ernst en  omvang
          Wat is de oorzaak   van het voorval?
          Antwoord: Lekkage van opslagreservoir T1006. 1ste schatting dat 700    kuub Calciumchloride is
                    gelekt. Oorzaak bezwijken opslagtank (Kunststof).
                                                                                                         0000001235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141225
          Welke hinder is      opgetreden?
          Antwoord.    Wegstromen     van  Calciumchloride naar milieu compartiment bodem.
          Welke milieuschade is        opgetreden?
          Antwoord:    Wegstromen     van  Calciumchloride naar milieu compartiment bodem. onnodig verlies
                       van product.
          Is er letsel  opgetreden?
          Antwoord: Nee
          Was het ongewoon voorval buiten de            inrichting  merkbaar?
          Antwoord: Nee
          Welke stoffen     zijn vrij gekomen     en wat is hun aard?
          Antwoord: Calciumchloride.
         05.  afhandeling
          Geef aan door wie het ongewoon voorval moet worden               afgehandeld?
          Antwoord:    Omgevingsdienst Groningen
         05.  afhandeling     -
                                ongewoon voorval
         Aan wie is de het ongewoon voorval            doorgemeld?
          Antwoord: Provincie
          Zijn er ter plaatse maatregelen getroffen          om  het ongewoon voorval te
          beperken/beéindigen?
          Antwoord: Nee
           Opmerkingen:
           Opslagreservoir is volledig leeggestroomd.
                         op 27 juni 2019 23:44)
          Zijn er   maatregelen getroffen       om  het ongewoon voorval in de toekomst te voorkomen?
          Antwoord: |a
           Opmerkingen:
           Onderzoek wordt opgestart om herhaling te voorkomen.
                5.1.2e
                         op 27 juni 2019 23:45)
         06.  afhandeling
          Is de  melding    ter plaatse    onderzocht?
                                                                                                           0000001236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141225
         /oord. Ja
                   0000001237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>