<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141250
                                                                                                                     12
                                                                                                                         TRS           provincie
                                                                     loa                                                     ¥
                                                                                                                                 57S groningen
                                                          Omgevingsdienst
                                                                           Groningen
                        B.V.                                                                                        Provincie  Groningen
         Nedmag
                 :       ;
                                                                                                                    Postadres
         De &dirgatie
                 directi
                                                                                                                    Postbus 610
         Postbus 241                                                                                                9700 AP    Groningen
         9641 KZ VEENDAM
                                                                                                                    Bezoekadres
                                                                                                                    Sint Jansstraat 4
                                                                                                                    9712   JN Groningen
                                                                                                                    t (050) 3164911
                                                                                                                    e  info@provinciegroningen.nl
         Datum      verzending:                    11 augustus 2020
         Behandeld door:                           de heer IEEE
         Telefoonnummer:                                5.1.2¢
         Uw kenmerk /         uw brief:            -
         Kenmerk       Omgevingsdienst
         Groningen:                                Z2020-00000575
         Kenmerk       bevoegd   gezag:
                                                   -
         Bijlagen:
                                                   -
         Onderwerp:                                Milieucontrole    Nedmag   B.V. (administratiefjuni 2020)
         Geachte directie,
         Op 26 juni 2020 heeft de heer                            ZI
                                                                        toezichthouder milieu    van   de Omgevingsdienst Groningen,
         namens        provincie Groningen           een   reguliere    milieucontrole   uitgevoerd bij   uw  bedrijf (hierna inrichting),
         gelegen       aan                     1 in Veendam. De controle is         administratief uitgevoerd in samenwerking met
         de heer      van
                             Billitomvey5.1.2¢
         In deze brief informeren               wiju  over    de  bevindingen    van onze   controle.
         Doel controle
         Deze controle betrof            een     milieucontrole      en had als doel   om vast te  stellen of  uw   inrichting    in werking
         is  overeenkomstig de volgende                 aan u    verleende omgevingsvergunningen          van:
               eo      2 februari 2008 (nr.           2008-09213/7, MV)          voor  de productie   van  magnesiumhoudende           en
                      calciumchloride           producten.
               oe      4 juni 2011 (nr.          2011-27.483/24, MV)          voor  het vervangen    van  scalingsmiddel.
               eo      |]  september 2014 (nr. 527223)               voor een   wijziging in het stofretour-systeem.
               eo      2 februari 2015 (nr. 552704)                voor  het vervangen    en verplaatsen    van een   bovengrondse tank
                       voor   de opslag        van calciumchloride.
               o      23 juni 2015 (nr. 580926) met                betrekking    tot meerdere   aspecten.
               eo     20 oktober 2015 (nr. GR-VERG-2015-000067) ten behoeve                          van  het realiseren     van een
                      aanvaardbaar bodemrisico.
               eo     27 november 2017 (nr. Z2017-00014342)                       voor de uitbreiding   van een   parelmolen       ten behoeve
                       van   het fijnmalen        van magnesiumhydroxide.
               eo      ]3maart 2018 (nr. Z2018-00001427)                    voor   het vervangen   van een   stoffilter.
               o      23 maart 2018 (GR-VERG-2018-000078) ten behoeve                          van  de bouw    een  tweede koeltoeren.
         Bundelt kennis &                  ervaring
                                                                                                                                                  0000001586
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141250
               o     24  april 2018 (GR-VERG-2018-000168)        ten behoeve van het     wijzigen van het
                     stofretoursysteem calciner F320].
               eo     ]5 augustus 2018 (nr. Z2018-00005970)        voor  de uitbreiding   van een lozing van (zout)water
                     en  magnesiumchloride pekel     op de VKA.
               o      JZ maart 2019 (nr. Z2019-00001934)       voor  het plaatsen  van een extra   koeltoren MgO proces
         Daarnaast      zijn op uw inrichting de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteiten-
         regeling milieubeheer van toepassing. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)     en  het Besluit  omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd        om toe te zien op de
         naleving     van  de op basis  van deze wetgeving   voor uw   inrichting geldende regels.   Het toezicht hierop is
         uitbesteed      aan  de Omgevingsdienst Groningen.
         Controlepunten
         De   volgende onderdelen       van uw  bedrijfsvoering zijn gecontroleerd:
                1.   Meldingen    ongewone voorvallen
               2.    Stookinstallaties
               3.    Bodembescherming
               4.    Controleplan luchtemissies    met onderhouds- en     inspectieplan
         Bevindingen controle
         Ten aanzien       van de bovenstaande controlepunten is het volgende geconstateerd.
         Ad. 1. Meldingen ongewone voorvallen
                1.   Er zijn in het afgelopen jaar weer diverse lekkages geweest aan het Nedmag-deel van de          VKA
                     leiding (buiten uw terreingrens). Hierover is u op 14 april 2020 een waarschuwingsbrief
                     toegezonden     met kenmerk Z2020-00003495 waarin wordt gevraagd om een Plan van Aanpak
                     gericht op de beperking van de milieuhygiénische risico's van het Nedmag-deel van de VKA.
                     De grondslag voor het toezicht is het zorgplichtbeginsel zoals bedoeld in artikel 13 en 30 van
                     de Wet   bodembescherming (Wbb). Er is een waterslag-beperkende maatregel getroffen            en u
                     bent   voornemens om    (het Nedmag-deel van) de VKA leiding te vervangen.
               2.    Op 15 december 2019 is      een hoeveelheid CaCl: overgelopen tijdens het laden van een schip.
                     Dit voorval is  afgehandeld door het waterschap Hunze en Aa's.
               3.    Op 21 januari 2020 is er een koppeling van een hydrauliekslang geknapt waardoor er tijdens
                     het verladen olie op de kade en in het kanaal is terechtgekomen. De olie is vervolgens
                     opgeruimd.
               4.    Op 20 februari 2020 is er sprake geweest van een extra emissie van MgO. Een stofwolk is
                     vrijgekomen waarschijnlijk door "een te lage activiteit” (een kwaliteitsaspect) van de MgO
                     poeder en mogelijk een lekke stoffilterzak. Er was geen zichtbare depositie.
               5.    Op   22 april 2020 lekte er als gevolg van een pomplekkage enig CaCl: via       een hemelwaterriool
                     in een sloot. De  verontreiniging is vervolgens opgeruimd.
         Waar     nodig zijn corrigerende maatregelen genomen.
         Wij verzoeken u om ons nog nader te informeren over resultaten            van  het de onderzoek   naar de
         oorzaak     van   het falen van T1006 op 27 juni 2019. Over de resultaten       van de bodemsanering ter
         plaatse    en  de eventuele noodzaak tot aanvullende      bronnering wordt    u  separaat geinformeerd.
         Pagina: 2/4
                                                                                                                            0000001587
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141250
         Ad 2. Stookinstallaties
         U zond    ons   de resultaten     van  de keuringen op grond        van   artikel 3.7m    van  de Activiteitenregeling te
         weten de     SCIOS-certificaten scope 5 respectievelijk scope 3              van  de calcineer-    en   schachtovens,
         stoomketel      en  luchtverhitters. Hieruit     blijkt  dat de stookinstallaties      voor wat   betreft de branders
         voldoen     aan  de  gestelde    eisen.  Wij ontvangen nog graag de scope             7 certificaten voor de
         brandstofleidingen        van  de  genoemde installaties.
         Uit het meetrapport        van   ELM  (7 juli 2019 rapport ELM       -
                                                                                 219068)    van   de Calmag     emissies  blijkt dat de
         NOx concentratie in de         afgassen    van  de stoomketel voldoet       aan   de in het Activiteitenbesluit (artikel
         3.10a) gestelde eis       van   70 mg NOx/Nms3.
         Ad 3. Bodembescherming
         U   zond    ons  de installatiecertificaten     van  de beide dieseltanks       en  het vioeistofdichtheidscertificaat      van
         de vloer    van  de  spoelplaats.    Tevens    ontvingen wij de resultaten        van   de controle op de conditie      van
         terreingoten      en van   enkele tanks (T2010       en   T1011).
         De tanks T1000,       T1001, T1002, T2006          en   T2007 zijn    betrekkelijk    nieuw   en  voorzien   van een
         lekdetectiesysteem. T2004 wordt binnenkort                  vervangen   en  T2003 wordt binnenkort          gesloopt.
         Wij zijn  van   mening dat op dit       moment met        betrekking   tot de  genoemde zaken         in voldoende mate
         wordt voldaan       aan een    verwaarloosbaar bodemrisico zoals bedoel in artikel 2.9                van  het
         Activiteitenbesluit.
         Uit de  toegezonden resultaten          van  de peilbuismetingen blijkt dat         er  rond T1006 nog sprake is       van een
         verhoogde geleidbaarheid (zie verder onder punt 1).
         Ad 4. Controleplan luchtemissies met onderhouds—-                  en  inspectieplan
         De voorschriften 1.3.1.        en  1.5.1   van  de veranderingsvergunning          van   23 juni 2015 (nr. 580926)
         handelen     over   de luchtemissies.
         Op 6 juli 2020 zond         u ons  per mail het    controleplan luchtemissies         voor  het  MgO-proces      en het
         Calmagproces.        Het  geheel   ziet  er compleet     uit. Er vinden   periodiek    externe en interne     metingen plaats.
         U maakt     gebruik    van   diverse emissierelevante parameters (ERP's) ter             bewaking    van  de  goede werking
         van   emissiebeperkende         voorzieningen. Enkele emissiepunten zijn onder               meer   voorzien   van een   online
         bewaking (bijvoorbeeld de stofconcentratie bij diverse uitlaten                  en  de concentratie CO, SO2, NOx        en Oz
         in de uitlaat    van  de schachtoven).
         De   genoemde documenten zijn             in 2015 beoordeeld en zullen we           opnieuw beoordelen tijdens het
         aanstaande revisietraject         van  de vergunning.
         Nedmag heeft        een  gecertificeerd milieumanagementsysteem               waarin onderhouds-         en  inspectie
         gerelateerde      items  zijn vastgelegd. Hier zullen wij bij       een   volgend bezoek nader          op ingaan.
         Pagina: 3/4
                                                                                                                                         0000001588
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141250
         Tot slot
         Heeft   u naar aanleiding    van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
         de heer                  van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer:
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten       van  Groningen,
         namens dezen,
             -
         Mevrouw        51 5.1.2e
         Directeur   Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 4/4
                                                                                                               0000001589
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>