<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                                                                           EMMTEC
                  .                     .                    .                   .                 .                   .                   L
                                                                                                                                                                           A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                                                                                      20-12-LK-021-VI
         ENERGY FOR MORE
                                            Analyserapport Visuele Inspectie                                                           na       Asbestverwijdering
          Firma                                                                                                                              Datum onderzoek                         11-12-2020
                    naam
                                                       Revoort
          Contactpersoon                                                                                                                     Uitgifte datum                          14-12-2020
          Adres                                        Noorderkijl    10                                                                    Tijdstip onderzoek                       15:45
                                                       9571 AR Tweede Exloérmond
          Referentie                                   20-00809                                                                             Analysecode                             20-12-1K-021-VI
          Analist                                      3981   -
                                                                                                                                            Analysecode meting                      20-12-LK-019-EM
          Aard   sanering                              Containment risicoklasse 2A                                                           Bestede   tijd                         30 min
          Locatie onderzoek                            Billitonweg    1                                                                      Oppervlakte                            4m?
          Plaats                                       Veendam                                                                               Hoogte                                 2,50  m
          Onderzochte ruimte                           Ruimte 007     en  ruimte 008                                                        Aantal   deelinspecties                 0
          Verwijderd       materiaal                                         Asbestsoort                                  Percentage asbest                                     Hechtgebondenheid
          Bron DVO1       / Vensterbank / 2,2 m                              Chrysotiel                                   10-15%                                                Hechtgebonden
          Bron   DVO03 / Beplating        / 1 kolom                          Amosiet/ Chrysotiel                          30-60%/   2-5%                                        Niet hechtgebonden
                                    Eindconclusie:
                                    Overeenkomstig het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbeidsomstandighedenbesluit is een eindcontrole na asbestsanering
                                    uitgevoerd op de in dit rapport aangegeven projectlocatie. Ten tijde van de eindcontrole voldoet de projectlocatie WEL aan de in NEN
                                    2990 versie 2012 gestelde criteria. Hierop is de projectlocatie GOEDGEKEURD. Op grond van de resultaten van de visuele inspectie en
                                    eventueel aanvullende luchtmetingen en/of kleefmonsters, mag de projectlocatie WEL zonder gebruik van persoonlijke
                                    beschermingsmiddelen betreden worden.
          Binnensanering                                                                                                                       Opmerkingen
          Onderdruk                                                                                                    Goed
          Wanden                                                                                                       Grof                    Enkele foliewanden
          Vloer                                                                                                        Glad
          Plafond                                                                                                      Glad                    Folie
          Beperkingen                                                                                                                          Opmerkingen
          Plassen water                                                                                                Nee
          Spouwmuren                                                                                                   Nee
          Naden      / Kieren /    Gaten                                                                               Ja                      Tussen bouw-   en constructiedelen: tot  beperkte diepte
                                                                                                                                               inspecteerbaar.
          Zijn  er  plaatsen     binnen het te    inspecteren gebied        die niet zijn geinspecteerd?               Nee
          Is er  binnen het te       inspecteren gebied sprake van          een  onverharde bodem?                     Nee
          I. Randvoorwaarden
          Randvoorwaarde                                                                                               Ja /  Nee
          Is de te    inspecteren projectlocatie goed verlicht?                                                        Ja
          Zijn  er  losstaande      producten    in de te   inspecteren projectlocatie aanwezig?                       Ja                      Trapje
          Werkplan                                                                                                     Ja                      20-00809
          Omgevingsvergunning/ melding                                                                                 Ja                      Gem. Veendam    / Od  Groningen,  Z2020-00009669
          Melding       SZW                                                                                            Ja                      1288774
          Inventarisatie       (Incl SMA-rt)                                                                           Ja                      Vezelraad, 102-01-12,  rev. 0 (14-10-2020)
          Opmerkingen
          Il. Bouw-      en  constructiedelen      waar   de asbesthoudende materialen op           gemonteerd / gespoten waren
                                                                                                                                                                           *
          Locatie     / bouwdeel                  Resultaat constructiedeel            Resultaat  aangelegen               Resultaat ondergelegen            Deelsectie(s)                   Opmerkingen
                                                                                       delen                               opperviak
          Ruimte 007       /  muur    onder       v                                    v                                  Vv
          raamkozijn
          Ruimte 007       /  stalen              v                                    v                                  v
          kolom
          *
             Er bevinden zich geen deelsecties in dit             rapport.
          De visuele    inspectie  vond plaats na  het  verwijderen  van  asbesthoudende materialen   en is uitgevoerd conform NEN 2990 (versie 2012 Eindcontrole na asbestverwijdering) en de relevante procedures in
          het "Procedureboek Laboratorium"          van  EMMTEC services B.V.. Het onderzoek had tot doel vast te stellen of   (nog) visueel waarneembare restanten van het (verwijderde) materiaal aanwezig waren. Bij de
          uitwerking wordt rekening gehouden          met de   interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A.
                                                                                                                                                                                                           Blad    1van5
          EMMTEC services B.V.                                                                                  Afdeling:        Laboratory
          Eerste      Bokslootweg          17                                                                  Telefoon:         +31 (0)591      69 2466
          7821 AT Emmen                                                                                           E-mail:       IEEES cote nl                                                  ZN
          www.emmtecservices.nl
                                                                                                                                                                                             RY NS      N
                                                                                                                                                                                                       INSPECTIE
                                                                                                                                                                                                       RA | 1]
                                                                                                                                                                                                                     0000001616
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                                            EMMTEC
                                                                                                                                            A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                                                   20-12-LK-021-VI
         ENERGY FOR MORE
           lll. Overige bouw- en      constructiedelen in de     projectlocatie
                                                                                                                  *
           Locatie   / bouwdeel                                 Resultaat                           Deelsectie(s)                             Opmerkingen
           Plafond    (constructiedelen)                        Vv
           Kabelgoten en/of doorvoeringen
          Ventilatiekanalen
           Buizen
          Verwarmingselementen
           Kozijnen                                             Vv
           Plinten
          Vloer                                                 Vv
           Machines, installaties
           Losstaande     producten                             v                                                                             Trapje
           *
              Er bevinden zich geen deelsecties in dit      rapport.
           IV.  Overige
           Locatie                                                              Resultaat                                        Opmerkingen
          Vuile   zijde  'deco-unit'                                            v
          Transitroute
           Referentie    rapportage kleefmonsters:
          20-12-023-KM
           Bevindingen van visuele inspectie:
           Betreft het verwijderen van vensterbanken onder het raamkozijn van ruimte 007. Tevens betreft het de verwijdering van beplating van een stalen kolom op de scheiding van
           ruimte 007 en ruimte 008. Tijdens de visuele inspectie zijn er geen asbestverdachte restanten van de te verwijderen bronnen waargenomen.
          Akkoord teamleider laboratorium:
          Verklaring symbolen:
          Vv       = in orde bevonden
          v(2)     = in orde bevonden   na één aanvullende schoonmaak
          A        =
                     afgekeurd  na aantreffen van asbest of asbestrestanten
                                                                                                                                                                       Blad 2  van  5
           EMMTEC services B.V.                                                             Afdeling:     Laboratory
           Eerste    Bokslootweg       17                                                  Telefoon:     +31 (0)591   69 2466
                                                                                                                                                             ZN
                                                                                                                                                                    INSPECT
                                                                                                                                                                    AVA | 157
                                                                                                                                                                                 0000001617
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                 EMMTEC
                                                                                                                 A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                 20-12-LK-021-VI
         ENERGY FOR MORE
                                                             Ruimte 008
                                                   L
                                                        “.[   Fumie 007  ]
                                                          L uUo1-R02 |
                       v0       Verwijderde vensterbank         [SIDIV]      Decontaminatiesluis
                                Verwijderde beplating            [oon        Onderdrukmachine
                       C1]      Containment
                                                                 fot]        Locatie meetpunt
                       [1]      Foliewand                        [KA         Locatie kleefmonster
                                Camerapositie
                                                                                                                                     Blad  3van5
          EMMTEC services B.V.                                           Afdeling:    Laboratory
                                                                                                                            ZA
          Eerste Bokslootweg 17                                         Telefoon:     +31 (0)591  69 2466
          7821 AT Emmen                                                    E-mail:                     emmtec.nl
          www.emmtecservices.nl
                                                                                                                            RY NS
                                                                                                                                  INSPECTIE
                                                                                                                                  RvA | 10]
                                                                                                                                             0000001618
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                    EMMTEC
                                                                                                    A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                         20-12-LK-021-VI
                                                                                                                  11 december 2020
                               NEDMAG
                            HOOFDINGANG
                              PRODUCTIE
         a    7        -
         Se         ws
         =
         F1 Locatie                                       F2 Decontaminatiesluis
               A
         F3 Verwijderde vensterbanken                     F4 Opstelling meetpunt, onderdrukmachines, locatie kleefmonsters
                                      i)
                                         Joinarrizar 20]                              11 december 2020
                                                                 |
                                                                                  a
         F5 Verwijderde beplating van stalen kolom        Fb Verwijderde beplating van stalen kolom
                                                                                                                             Blad 4 van 5
         EMMTEC services B.V.
         Eerste  Bokslootweg
         7821 AT Emmen
                               17
                                                         Ol                                                       A
         www.emmtecservices.nl
                                                                                                                  RNS
                                                                                                                          INSPECTIE
                                                                                                                          RvA | 15]
                                                                                                                                      0000001619
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                     EMMTEC
                                                                                                                     A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                     20-12-LK-021-VI
         ENERGY FOR MORE
                                         11 december 2020
                                             A  |
                              .      Ee
                                      al          bh
                                                  L                            {fo                             ==
           F7 Verwijderde beplating van   stalen kolom                     F8 Verwijderde beplating van stale n kolo
           F9 Opstelling meetpunt, trapje, locatie kleefmonsters
                                                                                                                                         Blad  5van 5
          EMMTEC services B.V.                                    Afdeling:     Laboratory
                                                                 Telefoon:
                                                                                                                                ZN
          Eerste   Bokslootweg   17                                             +31 (0)591  69 2466
          7821 AT Emmen                                             E-mail:                       emmtec.nl
          www.emmtecservices.nl
                                                                                                                                RY NS  N
                                                                                                                                      INSPECTIE
                                                                                                                                      RVA [15]
                                                                                                                                                 0000001620
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                                               EMMTEC
                                                                                                              L
                                                                                                                                               A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                                                       20-12-LK-021-EM
         ENERGY FOR MORE
                                       Analyserapport Eindcontrole                                     na    Asbestverwijdering
          Firma naam                       Revoort                                                              Datum onderzoek                         11-12-2020
          Contactpersoon                                                                                        Uitgifte datum                          14-12-2020
          Adres                            Noorderkijl 10                                                      Tijdstip onderzoek                       15:45
                                           9571 AR Tweede Exloérmond
          Referentie                       20-00809                                                            Analysecode                              20-12-1K-021-EM
          Analist                          3981  -
                                                                                                               Analysecode    VI                        20-12-1LK-021-VI
          Goudfilters                      2                                                                    Kleefmonsters                           4
          Referentie  rapportage SEM:
          20-12-023-SM
          Opmerkingen eindmeting
          Vanwege afmetingen van het containment zijn de meetpunten     niet conform NEN 2990 versie 2012 (§ 8.1.2) geplaatst v.w.b. de afstand   van  het meetpunt   t.o.v. de wand  en
          v.w.b. de onderlinge afstand van de meetpunten.
          Bevindingen eindmeting
          Geen.
          Resultaat                        De resultaten van de luchtmetingen voldoen WEL aan de in NEN 2990 versie 2012    gestelde criteria.
                                           De eindconclusie die wordt genomen met onder andere de resultaten  van   deze  luchtmetingen zijn terug  te vinden op de  voorpagina    van dit
                                           rapport.
          Akkoord teamleider laboratorium:
                                                                                                                                                                              Blad   1van1
          EMMTEC services B.V.                                                          Afdeling:     Laboratory
          Eerste  Bokslootweg    17                                                    Telefoon:      +31 (0)591    69 2466
                                                                                                                                                               RUN
          7821 AT Emmen                                                                   E-mail:                          emmtec.n
          www.emmtecservices.nl
                                                                                                                                                                         TESTEN
                                                                                                                                                                         RvA | 378
                                                                                                                                                                                        0000001621
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                                                                   EMMTEC
                .                  .                  .                  .                   "                   .                 .
                                                                                                                                                                   A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                                                                               20-12-023-KM
         ENERGY FOR MORE
                                                                       Analyserapport Kleefmonsters
            Monster referentie                    20-12-1K-021                                               Analysecode                            20-12-023-KM
            Datum    ontvangst                    11-12-2020                                                  Uitgifte datum                         14-12-2020
            Aantal monsters                       0004                                                        Datum SEM analyse                      11-12-2020
            Opmerking                                                                                        Analist                                3970   -
                                                                                                                                                             G. Koens
            Kleefmonsters                           Monsteromschrijving                        Onderzochte     Oppervliak (mm?)         Aangetroffen   soorten              Besmettings-niveau
            20-12-161-SEM                           KM 01                                      18,0                                     Amfibool                            +/-
            20-12-162-SEM                           KM 02                                      18,0                                     Amfibool                            +/-
            20-12-163-SEM                           KM 03                                      18,0                                     N.v.t.                              -
            20-12-164-5EM                           KM 04                                      18,0                                     Amfibool                            +/-
          [ Opmerkingen KM analyse:                                                                                                                                                                             |
          Geen.                                                                                                                                                                                                 |
          I Concentratie    (aantal asbestvezels / cm?)     |  Besmettings-niveau        |  Weergave      NEN 2991    |  Omschrijving                        I
          I                        0                                       0                            .
                                                                                                                         Geen asbest     aangetroffen        I
          |                    1-100                                       1                          +/-                Sporen asbest aangetroffen          I
          |                   101  -
                                     500                                   2                            +
                                                                                                                         Duidelijk   asbest  aangetroffen    |
          |                     > 500                                      3                           ++                Zeer veel asbest    aangetroffen    I
            Akkoord teamleider laboratorium:
          Onderzoek  naar de aanwezigheid  van asbest in aangeboden kleefmonsters.
          Analysemethode:   DVS 1SO 16000-27 'Kleefmonster  -
                                                              Bepaling van het gehalte  aan asbest- en  anorganische vezels in gesedimenteerd stof m.b.v. SEM/RMA’, conform ISO 16000-27.
          De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.   Bij monstername door de     opdrachtgever, valt de monstername en de concentratieberekening niet onder de accreditatie van
          EMMTEC services B.V..
                                                                                                                                                                                                  Blad      1van1
            EMMTEC services B.V.                                                                         Afdeling:       Laboratory
            Eerste   Bokslootweg       17                                                               Telefoon:        +31 (0)591      69 2466
            7821 AT Emmen                                                                                   E-mail:                             emmtec.nl                              \\
            www.emmtecservices.nl
                                                                                                                                                                                    7SIN
                                                                                                                                                                                             TESTEN
                                                                                                                                                                                              RvA | 378
                                                                                                                                                                                                              0000001622
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141261
                                                                                                                                                                   EMMTEC
          Lr                                                                                                                                                       A GETEC GROUP COMPANY
                                                                                                                                                                                                  20-12-023-5M
         ENERGY FOR MORE
                                                                            Analyserapport                                     SEM       analyse
            Monster referentie                        20-12-1K-021                                                Analysecode                         20-12-023-SM
            Datum       ontvangst                     11-12-2020                                                   Uitgifte datum                     14-12-2020
            Aantal pompen                             2                                                            Datum SEM analyse                  11-12-2020
            Opmerking                                                                                             Analist                             3970 -
                                                                                                                                                             G. Koens
              Vergroting telling                                                                                        2130                             X
              Wergroting identificatie                                                                             5000   -
                                                                                                                            10000                        x
              Oppenvakte      van  1 veld                                                                             0.0229                             mm?
              Grenswaarde Amfibool asbest                                                                               2000                             vezels/m’
              Grenswaarde       Chrysotiel                                                                              2000                             vezels/m®
              Berekening     concentratie                                                         Conform NEN 14966, formule        c=n/(N*VB)           vezels/m®
              Berekening     VB                                                                Conform NEN 14966, formule        VB=4"Fb*V/(pi*d®)       m*/N
              Analist                                                                                            3970  -
                                                                                                                          G. Koens
              Afwilking    debietmeter                                                                                   3.14                            %
             [SEM     code                                                        20-12-165-SEM     _ 20-12-166-SEM                                                                        :
              Monsterpomp                                                             Uo1-R01            U01-R02
              Filter                                                                Goudfilter 1        Goudfilter 2                                                                       -
              Effectieve diameter filter                                                22.0                220                                                                            mm,   D
              Debiet    voor monstername                                                 8.1                 8.1                                                                           Ifmin
              Debiet    na  monstername                                                  8.3                 8.3                                                                           Ifmin
             |Start   tijd monstername                                                 15:45                15:45                                                                          hh:mm
              Eind   tijd  monstername                                                 19:45               19:45                                                                           hh:mm
              Monsternameduur                                                          04:00               04:00                                                                           hh:mm
              Druk    kalibratieplaats                                                   992                 992                                                                           mbar
              Druk monstemameplaats                                                      992                 992                                                                           mbar
                                                                                                                                                                                           i
              Temperatuur kalibratieplaats                                              18.0                18.0
              Temperatuur monsternameplaats                                             18.0                18,0                                                                           °C
              Gecorrigeerd     debiet                                                    82                  8.2                                                                           Ifmin
              Afwijking    debiet                                                        24                  24                                                                            %
              Volume                                                                   1,968                1,968                                                                          m°
              Aantal onderzochte velden                                                  130                 130                                                                           N
              AANTAL VEZELS CHRYSOTIEL                                                     0                   0                                                                           n
              AANTAL VEZELS AMFIBOOL ASBEST                                                1                  2                                                                            n
              Aantal vezels     anorganisch                                                1                   0                                                                           n
              Aantal vezels calciumsulfaat                                                 0                   0                                                                           n
              CONCENTRATIE CHRYSOTIEL                                                  <   190             <   190                                                                         vezels/m’
              95% BETROUWBAARHEIDSINTERVAL CHRYSOTIEL                                  0-190               0-190                                                                           vezels/m®
              CONCENTRATIE AMFIBOOL ASBEST                                             <   190             <  190                                                                          vezels/m’
              95% BETROUWBAARHEIDSINTERVAL AMFIBOOL ASBEST                             0-390               0-450                                                                           vezels/m®
              Detectiegrens                                                               60                  60                                                                           vezels/m’
              Bepalingsgrens                                                             190                 190                                                                           vezels/m’
              OVERSCHRIJDINGSFACTOR F                                                    0,0                 0.1                                                                           Goed als F<1
            Opmerkingen          SEM   analyse
            Geen.
            Akkoord teamleider laboratorium:
          De metingen      worden conform NEN-ISO 14966     uitgevoerd en de relevante procedures in het "Procedureboek Laboratorium" van EMMTEC services B.V. Het doel is het vaststellen van een numerieke
          concentratie     van anorganische vezel deeltjes met behulp van scanning electron microscopy methode.
          De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monstername door de opdrachtgever, valt de monstername en de concentratieberekening niet onder de accreditatie van
          EMMTEC services B.V..
                                                                                                                                                                                                    Blad 1van 1
            EMMTEC services B.V.                                                                            Afdeling:           Laboratory
            Eerste       Bokslootweg       17                                                              Telefoon:            +31 (0)591    69 2466
            7821 AT Emmen                                                                                        E-mail:                           emmtec.nl                            ZN
            www.emmtecservices.nl
                                                                                                                                                                                     NIN
                                                                                                                                                                                               TESTE
                                                                                                                                                                                                RvA [ 328
                                                                                                                                                                                                             0000001623
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>