<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141158
                         hadi?
                      Omgevingsdienst
                            Groningen
         Milieu Controle Nedmag 18-10-2016
         4 april 2017
                                           Billitonweg 1
                                           9641 KZ
                                           Veendam
                                                         0000000785
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141158
         0000000786
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141158
         Inhoudspagina
         Inhoudspagina
         Milieu Controle
         Samenvatting
                         Nedmag 18-10-2016
                                                                    W MN
                                                                    Coke
                                                                    bh
         Checklistvragen en antwoorden
         01 Aandachtspunten algemeen
                             -
         Bodembeschermende voorziening Vloeistofdichte voorziening
                                         -
         Bodembeschermende voorziening Vloeistofkerende voorziening
                                         -
         Energie
                                                                         0000000787
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141158
         Milieu Controle           Nedmag 18-10-2016
          Naam:            Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.
          Gemaakt door:                  51 51.2
          Behandelaar:
          Locatie:
          Adres:           Billitonweg 1
          Postcode:        9641 KZ
          Plaats:          Veendam
          Datum checklist: 4 april 2017
         Samenvatting
           Vragen:                             25
          Openstaande overtredingen:           0
          Ongedaan gemaakte overtredingen: 0
          Openstaande taken:                   0
          Afgehandelde taken:                  0
          Opmerkingen:                         1
                                                                         0000000788
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141158
          Checklistvragen             en   antwoorden
         01  Aandachtspunten      -
                                    algemeen
          Gebruik deze vraag      voor  het  registreren   van algemene aandachtspunten       en
          opmerkingen.
           Antwoord: Ja
           Opmerkingen:
            Bevindingen
            Op 18 oktober 2016 heeft de heer                            toezichthouder bij de
            Omgevingsdienst Groningen, een inspectiebezoek uitgevoerd in uw inrichting,
            gelegen aan de Billitonweg 1 te Veendam.
            Tijdens de inspectie is gecontroleerd of uw inrichting in werking is
            overeenkomstig de aan u verleende omgevingsvergunning van 12 februari 2008
            met zaaknummer 2008-09213/7 en de op uw bedrijf direct van toepassing zijnde
            regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van de Wet algemene
            bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn
            Gedeputeerde Staten bevoegd om toe te zien op de naleving hiervan. Het
            toezicht hierop is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Groningen.
            Tijdens de inspectie heeft de heer                       met u gesproken.
            Bevindingen
            Ongewone voorvallen
            Op 8 juni 2016 heeft Nedmag       een  lekkage  van een tank gemeld. Deze melding    is
            opgepakt door de                             van  de Omgevingsdienst Groningen
            Op 23 september heeft Nedmag gemeld dat er een voorraad bunker met
            magnesiumoxide is leeggelopen. Dit gebeurde door het vastlopen van de
            draaisluis.
            De klacht is  afgehandeld door de geconsigneerde.
            Indikker S2006
            De indikker S2006 is in maart 2015 in     gebruik genomen.
            Bij het detectie punt is vloeistof geconstateerd en zijn er zwetende plekken op de
            wand van de indikker geconstateerd. Eerst werd gedacht dat dit veroorzaakt werd
            door het water die in nog het    zandpakket   van de tank kon zitten.
            Inmiddels is het water uit het zandpakket verdwenen en wordt er nog steeds een
            verhoogde elektrische geleidbaarheid (EGV) en chloride
            in de detectieput gemeten, het geen aanduidt dat de bodem van S2006 ergens
            lek is (de indikker bevat immers calciumchloride). Over de lekkage zijn discussies
            gaande met de betreffende aannemer en deze wordt hiervoor aansprakelijk
            gesteld.
            Om de situatie rondom de indikker S2006 beter te monitoren, laat      Nedmag    2
            extra  peilbuizen plaatsen,  die  periodiek gemonitord  gaan worden. Er staan dan 4
                                                                                                    0000000789
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141158
            peilbuizen rond S2006 (“alle windstreken”). Indien er een verhoogd EGV
            aangetroffen wordt (lekdetectie systeem toch ergens lek of meer “zweten” uit de
            wand), zal Nedmag bronnering laten plaatsen.
            Hoe    en wat er verder     gaat gebeuren     met  S2006, wordt momenteel in beraad
            genomen.
            Opties zijn: reparatie (erg duur en lange uitbedrijfstelling)      en (weer)  nieuwbouw.
            Beide zijn langdurige trajecten.
            Vloeistofdichte     voorzieningen
            Nedmag      heeft 2 vloeistofdichte     voorzieningen namelijk   de vloer van de   wasplaats
            en van    de  tankplaats.
            De vloer    van  de  wasplaats heeft in oktober de verplichte 6-jaarlijke keuring gehad
            en  is in oktober 2016 intern      gekeurd.
            De viloer   van  de  tankplaats    heeft in 2015   een nieuwe  laag gekregen.  Het
            certificaat hiervan is nog niet binnen. Afgesproken is dat wanneer het certificaat
            binnen is deze naar de Omgevingsdienst Groningen wordt opgestuurd                .
            Vloeistofkerende      voorzieningen
            Alle vloeistofkerende       voorzieningen worden jaarlijks door het personeel van
            Nedmag gecontroleerd op gebreken. Alle eventuele lekkages en morsingen
            worden dan direct verholpen en alles wordt door het personeel geregistreerd. Het
            personeel van Nedmag krijgt een instructie over hoe te handelen bij lekkages en
            morsingen.
                                       op 04 april 2017 10:40)
          Wie is het     bevoegd gezag?
           Keuze: Provincie      Groningen
          Geef    aan   hoeveel bezoeken        bij deze   locatie zijn geweest tijdens deze zaak.
           Nummer:      onbepaald
         Bodembeschermende              voorziening    -
                                                         Vloeistofdichte   voorziening
          Is de vioeistofdichte        voorziening zonder gebreken?
          artikel 2.1 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Wordt de bodembeschermende                  voorziening jaarlijks gecontroleerd     op
          gebreken?
          artikel 2.1 Activiteitenregeling
                                                                                                         0000000790
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141158
           Antwoord: Ja
          Is de vioeistofdichte vioer of       verharding   de afgelopen  6 jaar goedgekeurd?
          artikel 2.1 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
           Tekst:        onbepaald
          Zijn de bodembeschermende voorzieningen voorzien                van een  geldige
          vioeistofdichtheidsverklaring?
          artikel 2.1 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
         Bodembeschermende             voorziening   -
                                                       Vloeistofkerende voorziening
          Wordt hemelwater dat in de bodembeschermende                voorziening terecht komt
          regelmatig verwijderd?
          artikel 2.4 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of
          gelekte vioeibare bodembedreigende vioeistoffen effectief worden
          opgevangen en kunnen worden opgeruimd?
          artikel 2.4 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Is de controle, het onderhoud         en  het beheer  van de bodembeschermende
          voorziening       in een  bedrijfsinterne procedure    en werkinstructie  vastgelegd?
          artikel 2.3 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Worden gemorste           en gelekte olie en  bodembedreigende vioeistoffen
          overeenkomstig de werkinstructie direct opgeruimd?
          artikel 2.3 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Worden de staat        en  goede werking     van bodembeschermende       voorzieningen,
          verpakkingen        en  apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen
          worden opgeslagen of getransporteerd regelmatig gecontroleerd?
          artikel 2.3 Activiteitenregeling
           Antwoord: Ja
          Is in de    bedrijfsinterne procedures       en werkinstructies aangegeven op welke
                                                                                                  0000000791
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141158
                                                        uy    AN —3 0      Ie
                                                                               L
                                                                                    —         C
         wijze de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen,
         verpakkingen en apparatuur waarin vioeibare bodembedreigende stoffen
         worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd.
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Is in de    bedrijfsinterne procedures en werkinstructies aangegeven op welke
         wijze   er voor    zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom
         vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Is in de    bedrijfsinterne procedures en werkinstructies aangegeven op        welke
         wijze gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden
                 is
         opgeruimd?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Zijn  medewerkers die         bodembedreigende activiteiten verrichten op   de hoogte
         van   de  bedrijfsinterne procedures en werkinstructies?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Worden       bodembedreigende activiteiten verricht conform de bedrijfsinterne
         procedures en werkinstructies?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Zijn de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies zodanig in        de  inrichting
         aanwezig dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan           nemen?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Zijn  er  voldoende      noodzakelijke absorptiemiddelen en   andere materialen   en
         middelen ter      bescherming van de bodem aanwezig?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
         Is er   voldoende in het      gebruik van absorptiemiddelen  middelen geinstrueerd
         personeel aanwezig?
         artikel 2.3 Activiteitenregeling
          Antwoord: Ja
                                                                                                0000000792
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141158
         Energie
          Hoeveel gas     [m3] is het afgelopen jaar verbruikt?
          artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht
           Antwoord: Nvt
           Nummer:      onbepaald
          Hoeveel elektriciteit    [kWh] is het afgelopen jaar verbruikt?
          artikel 5:17 Algemene wet bestuursrecht
           Antwoord: Nvt
           Nummer:      onbepaald
          Is het   bedrijf in bezit van  een  (energie of duurzaamheid) keurmerk? (meerdere
          keuzes zijn mogelijk)
           Antwoord: Nvt
           Keuze(s): onbepaald
          Tot welke datum is het keurmerk geldig?
           Antwoord: Nvt
           Datum:       onbepaald
          Is het   bedrijf onderdeel   van een   groter concern/onderneming?
           Keuze(s): ja, hoofdvestiging
                                                                                            0000000793
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>