<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141156
                                                               oa                     T
                                                                                                                                  '
                                                                                                                                    provincie
                                                                                                                                    groningen
                                                     Omgevingsdienst
                                                                       Groningen
                                                                                                              Provincie  Groningen
         Nedmag Industries       B.V.
                     }
                                                                                                              Postadres
         De directie                                                                                          Postbus 610
                                                                                                              9700 AP    Groningen
         Postbus 241
                                                                                                              Sint Jansstraat 4
                                                                                                              9712   JN Groningen
                                                                                                              fF (050) 3164911
                                                                                                              e@ info@provinciegroningen.nl
         Datum    verzending:               1  juni 2018
         Behandeld door:                    de heer
                                                   5.1.2
         Telefoonnummer:
         Uw kenmerk /    uw  brief:         -
         Kenmerk    Omgevingsdienst      ~~ Z2018-00004007
         Groningen:                         -
         Kenmerk    bevoegd  gezag:
         Bijlagen:
                                            -
         Onderwerp:                         Hercontrole op       vooraankondiging last onder dwangsom
         Geachte directie,
         Op 28    mei 2018 heeft de heer                              toezichthoudende medewerker         van   de  Omgevingsdienst
         Groningen,     een hercontrole       uitgevoerd bij       uw  inrichting gelegen  aan  de  Billitonweg    1 te Veendam.
         Deze controle is     uitgevoerd      in het     bijzijn van  de heer IIIIEEEE In deze brief informeren wij                    u
         over   de  bevindingen     van onze     controle.
         Doel hercontrole
         Op 8    maart 2018    zijn tijdens     een   reguliere controle     twee  overtredingen geconstateerd.          In onze brief
         van   27 maart 2018 met kenmerk Z2018-00004007 heeft                       u hiervoor  een  vooraankondiging last onder
         dwangsom ontvangen.          Het doel     van     deze hercontrole    was om vast te    stellen of deze     overtredingen
         binnen de daarvoor       gestelde begunstigingstermijn zijn opgeheven.
         Bevindingen     hercontrole
         Overtreding voorschrift 1.2.7 (luchtemissiemetingen 2017)
         Bij  onze  beoordeling     van het meetrapport           van  24  september 2017     met kenmerk    217035/R04/EHb
         is  vastgesteld dat bij de gehanteerde meetwaarde, die zijn getoetst                  aan  de geldende emissiegrens-
         waarden, géén rekening is gehouden                  met  vergunningsvoorschrift     1.2.7.
         Voorschrift 1.2.7 luidt als volgt:
         De   periodieke meting      moet bestaan uit drie          deelmetingen     van elk minimaal   een  half uur. Bij      een  serie
         van   ‘n’ deelmetingen      moet het gemiddelde meetresultaat worden verminderd met de waarde voor de
         totale meetonzekerheid gedeeld door                  vn.
         Bundelt kennis &            ervaring
                                                                                                                                            0000000783
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141156
         U bent door     ons verzocht deze    overtreding   van  het voorschrift 1.2.7  voor  27 mei 2018 te hebben
         beéindigd.    Dit kon  u  doen door   een  aangepast meetrapport      aan ons op te sturen.
         Op 28    maart 2018    heeft  u ons een   aangepast meetrapport overgelegd (meetrapport           van  23 maart
         2018 met kenmerk 217035/R07/EHb). Uit              onze  herbeoordeling   van dit aangepaste meetrapport is
         vastgesteld dat    nu  wel de juiste meetwaarden zijn getoetst       aan de geldende emissie-grenswaarden.
         Er is op een   juiste wijze invulling gegeven     aan de vereisten uit voorschrift 1.2.7. De overtreding is
         hiermee beéindigd.
         Overtreding voorschrift 3.2.1 (opslag zoutzuur)
         De   inpandige zoutzuuropslag       met IBC’s voldeed op de     volgende punten    niet aan  voorschrift 3.2.1:
         =
               in de stelling worden    niet alleen IBC’s met zoutzuur     opgeslagen   maar  ook andere IBC’s,    waarvan   de
               inhoud als niet   gevaarlijk wordt beschouwd. Echter, voorschrift 3.2.1 stelt dat het gedeelte          waar  de
               opslag  van zoutzuur    plaatsvindt alleen   mag worden     gebruikt voor  de opslag   van   zoutzuur,
         =
               de stelling is onvoldoende tegen aanrijden beveiligd (verplichting PGS15:2011 [vs. 3.4.2]);
         *
               aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en), ontbreken
               waarschuwingsborden die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden
               (verplichting PGS15:2011 [vs. 3.16.1])).
         U bent door     ons verzocht deze    overtreding(en)   voor  27 mei 2018 te hebben      beéindigd.    In uw brief van
         17 mei    2018, als reactie op   onze   brief van  27 maart 2018 met kenmerk       Z2018-00004007, heeft        u
         aangegeven dat de IBC's met zoutzuur uit de          stelling zijn verwijderd (permanent).     Er wordt onderzocht
         of de benodigde kleine hoeveelheid         aan zoutzuur    rechtstreeks uit een  bestaande   opslagtank kan
         worden genomen.       Tijdens   de hercontrole op 28 mei 2018 is      vastgesteld  dat de IBC's met zoutzuur
         inderdaad uit de stelling zijn verwijderd       en deze stelling niet  meer  wordt gebruik    voor   de opslag  van
         gevaarlijke stoffen. De overtreding(en) is hiermee dan ook beéindigd.
         Tot slot
         Heeft   u naar  aanleiding  van  deze brief nog vragen of     opmerkingen, dan kunt      u contact   opnemen met
         de heer                    van  Omgevingsdienst Groningen        via telefoonnummer:
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten       van  Groningen,
         namens dezen,
         Directeur   Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 2/2
                                                                                                                                00000007384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>