<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141206
                                                                                                                  SP
                                                             loa                                                    ATR
                                                                                                                      NY      f\y
                                                                                                                                     provincie
                                                                                                                                     groningen
                                                      Omgevingsdienst
                                                                       Groningen
                                                                                                                 Provincie  Groningen
         Nedmag Industries         BV
                ;      ;
                                                                                                                 Postadres
         De & diractie
                directi
                                                                                                                 Postbus 610
         Postbus 241                                                                                             9700 AP    Groningen
         9641 KZ VEENDAM
                                                                                                                 Bezoekadres
                                                                                                                 Sint Jansstraat 4
                                                                                                                 9712   JN Groningen
                                                                                                                 t (050) 3164911
                                                                                                                 e  info@provinciegroningen.nl
         Datum     verzending:                 16 oktober 2019
         Behandeld door:                     de heer          5.1.2e
         Telefoonnummer:                       512%
                                             |
         Uw kenmerk /      uw brief:
         Kenmerk      Omgevingsdienst
         Groningen:                          Z2019-00008302
         Kenmerk      bevoegd  gezag:
         Bijlagen:
                                               -
         Onderwerp:                            Milieucontrole, d.d. 30 september 2019
         Op 30 september 2019 heeft de heer                                    toezichthouder     van  Omgevingsdienst Groningen,
         namens       provincie Groningen        een  milieucontrole uitgevoerd bij       uw   inrichting gelegen aan de
         Billitonweg     1 te Veendam. Deze controle is             uitgevoerd   in het bijzijn  van  de heer             5.1.2
         In deze brief informeren        wij    u over  de  bevindingen      van onze   controle.
         Doel controle
         Deze controle betrof        een  milieucontrole      en    had als doel   om vast te   stellen of  uw   inrichting     in werking
         is  overeenkomstig de volgende             aan u  verleende omgevingsvergunningen             van:
         eo    2 februari 2008 (nr.       2008-09213/7, MV)             voor  de productie   van   magnesiumhoudende              en
               calciumchloride      producten.
         oe    14 juni 2011     (nr. 2011-27.483/24, MV)             voor  het vervangen    van   scalingsmiddel.
         eo    |] september 2014 (nr. 527223)             voor een     wijziging  in het stofretour-systeem.
         eo    ]2 februari 2015 (nr. 552704)            voor  het vervangen      en  verplaatsen    van een   bovengrondse tank         voor
               de   opslag   van  calciumchloride.
         o     23 juni 2015 (nr. 580926) met betrekking tot meerdere aspecten.
         eo    20 oktober 2015 (nr. GR-VERG-2015-000067) ten behoeve                        van   het realiseren    van een
               aanvaardbaar bodemrisico.
         oe    27 november 2017 (nr. Z2017-00014342)                     voor de  uitbreiding   van een   parelmolen      ten behoeve van
               het   fijnmalen   van  magnesiumhydroxide.
         eo
               /3 maart 2018 (nr. Z2018-00001427)                   voor  het vervangen   van een    stoffilter.
         o     23 maart 2018 (GR-VERG-2018-000078) ten behoeve                        van  de bouw    een   tweede koeltoeren.
         eo    24   april 2018 (GR-VERG-2018-000168)                  ten behoeve van het     wijzigen   van  het  stofretoursysteem
               calciner F3201.
         eo    ]5 augustus 2018 (nr. Z2018-00005970)                    voor de  uitbreiding   van een   lozing   van   (zout)water    en
               magnesiumchloride pekel op de              VKA
         Bundelt kennis &             ervaring
                                                                                                                                               0000001025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141206
         Daarnaast     zijn op uw inrichting de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteiten-
         regeling milieubeheer van toepassing. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)    en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd              om toe te    zien op de
         naleving    van  de op basis   van deze wetgeving      voor uw   inrichting geldende regels.   Het toezicht      hierop   is
         uitbesteed     aan  de Omgevingsdienst Groningen.
         Controlepunten
         De   volgende onderdelen       van uw   bedrijf(-svoering) zijn gecontroleerd:
          1.   Meldingen     ongewone voorvallen      en  klachten
         2.    Aangepast emissierapport 2018
         3.    Grondwatermonitoring (1¢ helft 2019)
         4.    Visuele inspectie   bedrijfslocatie
         Bevindingen controle
         Ten aanzien     van  de bovenstaande      controlepunten    is het volgende geconstateerd.
         Ad. 1. Meldingen ongewone voorvallen            en klachten
         In de   periode   van  25 februari 2019 (de laatst     uitgevoerde milieucontrole)    tot 30  september 2019         is de
         onderstaande       melding  van een   ongewoon voorval, als bedoeld in hoofdstuk 17 Wet milieubeheer, door
         ons   ontvangen. Daarnaast is      er een   klacht van een   omwonende bij    ons  binnengekomen.
             Datum                  Onderwerp
             27 juni 2019           Melding    van een   ongewoon voorval
                                    De kunststof     opslagtank (T-1006)     met een inhoud van ca. 700m3 aan          CaCl;-
                                    vlioeistof (30%) is opengescheurd. Alle vloeistof is hierbij in één keer
                                    vrijgekomen. Hierbij     is veel leidingwerk beschadigd     en zijn 0.a. de    naastgelegen
                                    koeltorens    van  hun  fundering   geslagen. Als actie zijn direct de belangrijkste
                                    leidingen   en  tanks  afgesloten   om  verdere toestroom    van  de vloeistof te
                                    beperken.    De technische dienst heeft alle elektrische installaties      veiliggesteld.
                                    Een groot deel     van de  vrijgekomen vloeistof   is via de daarvoor bestemde
                                    (afvoer)goten    verwerkt. Daarnaast is inmiddels bodemonderzoek            uitgevoerd      en
                                    een  deel  van  de  grond preventief afgegraven.     Het  mogelijk  uit te  voeren
                                                                                                                 51.2
                                    bodemsaneringstraject vindt in nauw overleg plaats met de
                                             van   de Omgevingsdienst Groningen. De oorzaak          van  het falen    van
                                    opslagtank    T-1006 wordt op dit moment onderzocht door            een externe
                                    deskundige.
             6 mei 2019             Klacht omwonende
             12 juni 2019           Bij ons  zijn meerdere klachten binnengekomen          van een  omwonende         aan  de
             25 juni 2019           Transportweg      in Veendam. Deze     geeft  aan dat de coating op de stalen
                                    wandpanelen      van  haar  bedrijfspand losraakt en er vlekken zichtbaar zijn.
                                    De omwonende wijst Nedmag aan als mogelijk veroorzaker van deze materiele
                                    schade. Op verzoek van de toezichthouder heeft inmiddels een overleg
                                    plaatsgevonden tussen Nedmag en deze bewoner. In dit overleg heeft Nedmag
                                    toegezegd de mogelijke oorzaak van deze schade door een externe deskundige
                                    te laten onderzoeken. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden (1 oktober
                                    2019). Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn ontvangt de
                                    toezichthouder hiervan graag        een  kopie
         Pagina: 2/4
                                                                                                                                      0000001026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141206
         Het ongewone voorval van 27 juni 2019              is tijdig door u gemeld. De hierbij aangeleverde gegevens, de
         omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan en de door u getroffen maatrelen zijn
         voldoende inzichtelijk. Wanneer de onderzoeksresultaten naar de mogelijke oorzaak van het falen van
         de  opslagtank bekend zijn verzoek          ik u  de toezichthouder hiervan      zo  spoedig mogelijk    in kennis te
         stellen.
         Ad. 2. Aangepast emissierapport 2018
         In de   inspectiebrief van    5 maart 2019 (zaaknummer Z2019-0000763) is onder                  controlepunt   2
         aangegeven dat de        emissierapportage      over   2018 ter beoordeling     was  voorgelegd aan onze
                             Deze   beoordeling heeft echter        te lang geduurd, waarvoor nogmaals onze oprechte
         excuses.    De toezichthouder heeft       u  op 17    juni 2019 een e-mail gestuurd met een overzicht van onze
         belangrijkste opmerkingen          ten aanzien van bovenstaand        emissierapport,    te weten:
          1.   De  metingen zijn niet     in juni uitgevoerd volgens tabel 2.1       en  de meetcertificaten in de    bijlages  van
               de rapportage. Ook op 3 december zijn             er geen  metingen uitgevoerd. Dit zou dan      4 december
               moeten    zijn.
         2.    In voorschrift 1.1.1 van de      vergunning      van  23 juni 2015 zijn   emissiegrenswaardes     opgenomen
               voor  koolmonoxide. In tabel 5.1        van   het onderzoek is    er niet getoetst  aan  koolmonoxide. Dit dient
               alsnog   te gebeuren.
         3.    In voorschrift 1.1.1    van   de vergunning      van  23 juni 2015 zijn ook grenswaarden gesteld        voor  de
               emissievracht     aan stoffen in tonnen perjaar. Hieraan is in het onderzoek niet getoetst.
         4.    In hoofdstuk wordt      uitleg gegeven     over   de te hanteren meetonzekerheden. In de vergunning           van
               23 juni 2015 zijn in voorschriften 1.2.6          en  1.2.7 voorgeschreven hoe de meetonzekerheid dient            te
               worden    bepaald.   Deze dienen te worden         gehanteerd.
         5.    In voorschrift 1.2.2 staan de te      gebruiken meetmethodes vermeld.           Het is niet duidelijk of deze
               voorgeschreven      meetmethodes zijn       gebruikt.    Dit wordt niet  duidelijk gemaakt in tabel 2.2    uit het
               onderzoek. Indien      er is afgeweken     van   voorschrift 1.2.2 dient dit te worden gemotiveerd in de
               rapportage.
         Het verzoek     van   de toezichthouder     was om      het emissierapport 2018 op bovenstaande        opmerkingen
         aan te   passen.   Op   6 september     2019 heeft     u  per e-mail het aangepaste     emissierapport   aan  de
         toezichthouder      opgestuurd (emissiemetingen Nedmag              B.V., d.d. 18 augustus 2019, ELM-218056)          en
         zijn  ten aanzien van de door ons        gemaakte opmerkingen 3,          4 en 5  volgende toelichtingen    door  u
         gegeven:
         Ad. 3.     De emissie vrachten kunnen niet op basis            van een  eenmalige meting worden gerapporteerd,
                    maar   worden jaarlijks, op basis      van   de online metingen, in het e-MJV vermeld.
         Ad. 4.     De meetonzekerheden         zijn bepaald op basis      van een  uitspraak   van  de Raad  van State
                    (201706937/1/A1).
         Ad. 5.     Boven tabel 2.2 staat als titel: “Overzicht gehanteerd meetmethoden”               vermeld, waaruit wel
                    blijkt welke meetmethoden werden gebruikt.
         Op basis    van het aangepaste emissierapport 2018, de meetresultaten en de door u gegeven
         toelichtingen concluderen wij dat alle gemeten emissiepunten voldoen aan de geldende emissie-eisen
         overeenkomstig de voorschriften 1.1.1, 1.1.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 uit de omgevingsvergunning
         van   23 juni 2015.
         Pagina: 3/4
                                                                                                                                     0000001027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141206
         Ad. 3.     Grondwatermonitoring Ie helft 2019
         Op   2  september 2019 heeft          u de meetresultaten   van  de grondwatermonitoring (peilbuismetingen   1e
         helft 2019) opgestuurd           aan de toezichthouder. De meetwaarden geven geen aanleiding tot het maken
         van   opmerkingen.
         Ad. 4.      Visuele inspectie bedrijfslocatie
         Bij de algemene rondgang            over  het bedrijfsterrein zijn geen  strijdigheden met de vergunning of
         overtredingen       van    wettelijke regels geconstateerd.
         Tot slot
         Heeft   u naar   aanleiding      van deze brief nog vragen of    opmerkingen, dan kunt    u contact opnemen met
                             XE
         de heer                        van  de  Omgevingsdienst Groningen      via telefoonnummer: INE
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten           van  Groningen,
         namens      dezen,
            -
         Mevrouw          51  5.1.2e
         Directeur    Omgevingsdienst Groningen
         Pagina: 4/4
                                                                                                                         0000001028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>